<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-02-11</Date>
    <Time>10:51:36</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.2.05</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>Entwässerung Container Adolf.</NamePrj>
    <LblPrj>Entwässerung Container Adolf.</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:17pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIS</span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Rohrleitungs- und Oberflächenarbeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;background:#FFFFFF;">zur Entwässerung der Containeranlage </span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;background:#FFFFFF;">am Gymnasium Adolfinum in Bückeburg </span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;" />
        <p style="margin-left:28pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Auftraggeber: 	Landkreis Schaumburg, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;tab-stops:20mm 40mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">		Hochbauamt,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">                          	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Am Krankenhaus 1, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">                          	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">31655 Stadthagen;</span>
        </p>
        <p style="margin-left:28pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_563991">
      <BoQInfo>
        <Name>Entwässerung Contain</Name>
        <LblBoQ>Rohrleitungs- und Oberflächenarbeiten</LblBoQ>
        <Date>2026-02-11</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_563996" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsneubau und Oberflächenarbeiten </span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_563997" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_563998" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="dd6af81a-a2a3-4382-830e-407351420a00">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten, einschließlich Bauzaun. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze und sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen, einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z. B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen dieses LV`s. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle einrichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_563999" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="64d0969c-9927-4340-bf99-5ba220cc73b3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte dieses LV`s. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564000" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="549f3916-45b0-4f4e-abf0-69be5d18c1fe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die ständige Sauberhaltung der durch die Bauarbeiten oder durch die Transportfahrzeuge eingetretenen Verschmutzungen der Fahrbahnen, im Bereich der</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Baustrecke sowie in Anschlussbereichen u.a. Lulu-von-Strauß-und Torney-Straße, Georg- und Herminenstraße, die Instandhaltung der Zufahrtsstraßen und -wege sowie die Herrichtung und den Abbau herzustellender Notwege, Anschlussrampen und sonstiger Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs in o.g. Anschlussbereichen. Diese Position gilt auch für die Reinhaltung von Verkehrsflächen außerhalb der Baustelle, soweit diese durch den Baustellenbetrieb verschmutzt werden. Eine Kehrvorrichtung, z.B. zur Montage an einen Lader, mit Wasseranschluss ist ständig auf der Baustelle vorzuhalten und auf Anordnung einsetzbar.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sauberhaltung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564001" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="001f911d-4290-481a-a108-e5a9a6007a29">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung der Baustelle nach der StVo in Abstimmung mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschrankungen, Auf- und Abbau, Vorhaltung, Beleuchtung und Wartung für die gesamte Bauzeit. Für die Beschilderung dürfen nur vollreflektierende Verkehrszeichen verwendet werden. In o.g. Anschlussbereichen an vorhandene Straßen. Die Kosten für das Aufstellen und Einreichen der verkehrsbehördlichen Genehmigung sowie die entstehenden Gebühren sind in diese Position einzurechnen.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564002" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="ac32ff51-a5c1-4676-8403-1e75a701bd28">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung der Baustelle nach der StVo in Abstimmung mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschrankungen, Auf- und Abbau, Vorhaltung, Beleuchtung und Wartung für die gesamte Bauzeit. Für die Beschilderung dürfen nur vollreflektierende Verkehrszeichen verwendet werden. Vollsperrung der öffentlichen Lulu-von-Strauß-und- Torney-Straße  und der angrenzenden Gehwege zum Herstellen der Schülerzuwegung bzw. der Feuerwehrzufahrt. Dauer maximal 2 Arbeitswochen. Die Kosten für das Aufstellen und Einreichen der verkehrsbehördlichen Genehmigung sowie die entstehenden Gebühren sind in diese Position einzurechnen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung im Bereich der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564004" RNoPart="6">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="5f48859e-a463-48f3-925d-8593bd90de47">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun nach Angabe des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">70% des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes berechnet. Zaunhöhe über Gelände ca. 2,00 m. Zaun aus Maschendraht oder Stahlmatten in Einzelfeldern untereinander gesichert, freistehend in beweglichen Betonsockeln.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_564005" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Vor- und Nacharbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_564006" RNoPart="1">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="47650857-a486-4f95-b179-9af83adabb79">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Digitale Farbfotos zur Beweissicherung vor Baubeginn nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung von allen markanten Punkten herstellen, die Aufnahmen fortlaufend nummerieren, auf Fotopapier ausdrucken und vorlegen sowie Fotos als JPEG-Bilddateien auf Datenträger zur Verfügung stellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Digitale Farbfotos herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564007" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="37604a4c-59af-4dad-b119-1e05321ba26d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übernahme der Abfallerzeugerschaft für Aushubboden mit LAGA-Einstufung vom Erzeuger bzw. Besitzer (AG) auf den Auftragnehmer bzw. dessen Abfallbeförderer/Abfallentsorger, einschließlich Aufstellen der Verantwortlichen Erklärung mit qualifizierter elektronischer Signatur.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Position umfasst u.a. die Nachweis- und Registerführung, die Verantwort- lichkeit für den elektronischen Nachweis sowie das Führen und Vorlegen der Begleitscheine. Dabei kann sich der AN einer dritten Person/Instituts bedienen, die dem Auftraggeber nachfolgend benannt wird, die entsprechende Fachkunde aufweist, und für die praktische Abwicklung vor Ort zuständig ist.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übernahme der Abfallerzeugerschaft durch:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">......................................................................................................(Name/Ort)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle vg. Leistungen für die reibungslose Abwicklung der Abfallbeförderung und -entsorgung sind in diese Position einzukalkulieren und werden darüber hinaus nicht vergütet. Für alle Abschnitte dieser Baumaßnahme.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Übernahme der Abfallerzeugerschaft für die Gesamtmaßnahme </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564008" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="68ce61f5-3131-4c67-820d-bd3d72b7e996">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vermessungstechnische Absteckung der geplanten RW- und SW-Schachtbauwerke, Kabelschächte und der Endpunkte der geplanten Anschlussleitungen einschließlich Nivellement eines Geländepunktes im Bereich der geplanten Abdeckung vor Baubeginn durch einen Vermessungsingenieur auf Basis eines örtlichen Koordinatensystems. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschaffung von ggf. erforderlichen amtlichen Vermessungsunterlagen sowie Erzeugen der Absteckkoordinaten obliegt dem AN. Die Absteckung dient als Grundlage für die bauliche Herstellung und zur Sicherstellung der Abstände zum geplanten Baukörper. Die Schachtbauwerke und Messpunkte sind gut sichtbar mit wasserbeständigen Farbmarkierungen, Nägeln, Bolzen (o.ä.) auf der befestigten Oberfläche zu markieren. Die Markierungen sind mit der Schachtnummer zu beschriften und farblich zu kennzeichnen. Material liefert AN. Die Kennzeichnungen sind während der gesamten Maßnahme zu sichern und im Bedarfsfall wieder herzustellen. Absteckung von 10 Stück Bauwerken der RW- und SW-Kanalisation bzw. Leerrohranlage und von 6 Stück Endpunkten von Anschlussleitungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Absteckung aller Schachtbauwerke vornehmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564009" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="9ffabd3d-398b-4158-a959-4df594ee12ae">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung der Bestandspläne im dxf-/dwg-Format (Mindestanforderung AutoCad 2000) für die RW- und SW-Kanalisation einschließlich aller Anschlussleitungen und Leerrohranlagen i. M. 1:250 mit genauer Eintragung und Vermaßung aller verlegten Leitungen, Armaturen und Formstücke entsprechend DIN 2425 und gemäß der LV-Vorbemerkungen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckel- und Sohlhöhen sind auf NHN gemäß DHHN2016 zu beziehen. Weiterhin sind sämtliche Stutzen, Abzweige und Anschlüsse der neu hergestellten Hauptkanäle, Grundstücksentwässerungen und Leerrohre auf feste Gebäudepunkte einzumessen und auf NHN zu beziehen. Die entsprechenden Leerpläne werden bauseitig bereitgestellt. Die lage- und höhenmäßige Einmessung der Schächte hat im UTM- oder Gauß-Krüger-Koordinatensystem zu erfolgen und dient der Fortschreibung des Kanalkatasters. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ordnungs- und Messsystem nach Vorgabe durch den AG. Die ermittelten Schachttiefen und Haltungslängen dienen als Grundlage des Aufmaßes. Für alle Abschnitte des Gewerkes.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestandspläne als Papierausfertigung 4-fach und digital auf USB-Stick oder DVD übergeben.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bestandspläne für die Gesamtmaßnahme herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564010" RNoPart="5">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="5b7d5a00-02b8-407c-a6c6-fb7c76a2cfd2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behelfsbrücke einschl. der erforderlichen Gründung nach statischen, konstruk- tiven, verkehrstechnischen und umweltschutztechnischen Erfordernissen her- stellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der Brücke und sonstige Anforderungen nach Angabe des AG. Abgerechnet wird nach Überbaufläche, gemessen zwischen den Linien der Endauflager und den Geländerinnenkanten, horizontal. Brücke für öffentlichen Verkehr über Baugrube. Erforderliche Einrichtungen für Verkehrssicherung einbauen, vorhalten, unterhalten und betreiben. Brücke einschl. aller Einrichtungen während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben. Brücke einschl. aller Einrichtungen sowie Gründung beseitigen. Im Anschlußbereich südlich des Gymnasiums während der Verlegung der Leerrohre. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Behelfsbrücke herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564011" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="69b0d8d4-35ae-4712-9650-94611875a567">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergangsbrücken, 1,00 m breit, ca. 3,00 m lang aufstellen und vorhalten. Übergangsbrücken aus Kanthölzern oder Profilstahl mit geschlossenem Bohlenbelag und beidseitigem Geländer (h=1,00 m), entsprechend den sicherheitstechnischen Anforderungen. Mehrmaliges Umsetzen der Brücken während der Bauzeit und Angleichen an den Übergängen ist einzukalkulieren. Brücke für Fußgängerverkehr über Baugrube.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Übergangsbrücken 1,00 m breit aufstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564947" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a179ad6f-599b-44cb-9db5-8133c2e34677">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandenen Straßenbeleuchtungskörper auf dem Schulgelände vor Beginn der Rohrgrabenarbeiten nach Angabe des EVU für die Dauer der Bauarbeiten sichern und vor Beschädigungen schützen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Straßenbeleuchtungskörper sichern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564012" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="dd7c9c84-0ed7-4ae7-ae04-c3ba216f4c25">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrsschilder bis 0,50 m², einschließlich Fundament aufnehmen, seitlich lagern und im Anschluß an die Bauarbeiten wieder setzen. Abgängiges Material geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Abgängiges Material ersetzen wird nicht gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrsschilder aufnehmen/wieder setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564968" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d4b3c356-872f-41f7-bd2b-e9f120fa49f5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Papierkorb aus Aluminium mit 2 Haltepfosten aufnehmen, lagern und wieder setzen. Sonst wie vor.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Papierkorb aus Aluminium aufnehmen, lagern und wieder setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564644" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="dde6ab95-5c33-4f57-82f4-4b8f190820da">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumschutz vorhandener Bäume für die Dauer der gesamten Bauzeit gewähr- leisten. Herstellung und Unterhaltung eines stammumschließenden Mantels mit Polsterung, der Mantel hat den Stamm und die Wurzelanläufe nicht zu berühren. Polsterung des Mantels nach Wahl des AN, Mantel aus Brettern, mind. 24 mm dick, lückenlos befestigt, Mantelhöhe bis ca. 2,00 m. Schutzmaterial nach Bauende abbauen, Material geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Die Erschwernis des Bodenaushubs im Wurzelbereich, in teilweiser Handschachtung, ist einzukalkulieren. Stammdurchmesser wird 1,00 m über Niveau gemessen. Stammdurchmesser 0,11 bis 0,30 m.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumschutz herstellen (d = 0,11 bis 0,30 m)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564645" RNoPart="11">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d17838fc-8525-4460-b6fa-b4b92dcb652a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumschutz für die gesamte Dauer gewährleisten, jedoch mit einem Stamm- durchmesser über 0,31  bis 0,50 m. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumschutz herstellen (d = 0,31 bis 0,50 m)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564646" RNoPart="12">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e4969215-a106-4df8-91af-1a9a81ceb40a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumschutz für die gesamte Dauer gewährleisten, jedoch mit einem Stamm- durchmesser über 0,51  bis 1,00 m. Sonst wie vor.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumschutz herstellen (d = 0,51 bis 1,00 m)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1061090" RNoPart="13">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="5917ce52-e325-4f23-a30e-51e9d82cf604">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reine Handschachtung in den vorkommenden Tiefen im Bereich von Wurzeln, Vegetation, etc., nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung, herstellen. Nur nach Freigabe der örtlichen Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden in Wurzelbereichen in Handschachtung ausheben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564648" RNoPart="14">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="d93f7857-e008-4aac-81aa-d8df20080ea3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelbereiche von großkronigen Bäumen beim Überfahren von Baumaschinen vor Druckschäden schützen. Unter Beachtung der DIN 18920 die vg. Überfahrbereiche in Einzelflächen im Bereich der Grünanlagen südlich der Kreissporthalle mittels Baggermatratzen oder Stahlplatten (Dicke mind. 20 mm) oder Holzbohlen (Dicke mind. 50 mm) schützen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vg. Abdeckungen an- und zwischentransportieren, vorhalten, auslegen, untereinander verbinden und nach Ende der Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle beseitigen. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind einzurechnen. Unterhalb der herzustellenden Abdeckung vollflächig unbelastete Hackschnitzel aus reinem Stammholz, ohne Kronenmaterial oder Nadeln, mechanisch zerkleinert, gemäß DIN EN 1177 und DN EN 1176, G50 bis G70, in 15 - 20 cm Stärke vollflächig in unbefestigten Grünbereichen einbringen und gleichmäßig verteilen. Vg. Hackschnitzel glatt abziehen, so dass eine ebene, vollflächige Auflagerung entsteht. Hackschnitzel verbleibt nach dem Baumaßnahme an Ort und Stelle. Die Abdeckung aus Bohlen oder Platten nach Ende des Kanalbaus rückbauen und von der Baustelle entfernen. Im Anschlußbereich zur Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße für die Herstellung der Schülerzuwegung. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelbereiche schützen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564649" RNoPart="15">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="33a53de5-ae37-4c9e-b223-3e8a0c6abb44">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelvorhang im Bereich der südlichen Rohrgrabenkante in einer Tiefe von 0,80 - 1,20 m einschließlich der erforderlichen zusätzlichen Erdarbeiten herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Graben in etwa 50 cm Breite in Boden der Bodenklassen 3 - 5 nach DIN 18300 : 2012 herstellen, anfallenden Boden im Baustellenbereich planieren. Einlegen einer Schalung aus Maschendraht und innenliegender Sackleinwand, Sicherung der Schalung durch auf der Außenseite eingeschlagene Holzpfähle in 1 m Abstand. Graben im unteren Bereich mit zu lieferndem Unterboden verfüllen gemäß ZTV Baumpflege, Grabenverfüllung mit zu lieferndem Oberboden der Bodengruppe 2 DIN 18915. In mehreren Einzellängen einschließlich aller Lieferungen und Leistungen.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelvorhang herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564650" RNoPart="16">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3a572866-d796-4953-830c-631c5cbdb5a4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelbehandlung bei kurzzeitiger Aufgrabung ohne Wurzelvorhang vornehmen. Wurzeln in Handarbeit umsichtig freilegen und anfallenden Boden seitlich auf der baumabgewandten Seite lagern und anschließend auf Kosten des AN beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzeln, Durchmesser über 0,5 cm, baumseitig zurückschneiden und mit Wundverschlußmittel behandeln. Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelbehandlung vornehmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564014" RNoPart="17">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="bf0fae95-8f2c-424c-b1df-48e22ebcd12c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandenes Astwerk von Bäumen zur Sicherstellung des Arbeitsraumes im Bereich des Baufeldes zurückschneiden. Astwerk (Neben- oder Hauptast) dicht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">am Stamm absägen, Ausreißen der Schnittstelle verhindern. Wundrand nachschneiden, Schnittfläche mit dauerelastischem Wundverschlussmittel behandeln. Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen. Der Durchmesser wird 10 cm vom Astansatz gemessen. Durchmesser über 5 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandenes Astwerk zurückschneiden (Astdicke über 5 bis 15 cm)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564640" RNoPart="18">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="d87b0176-dfbc-4d6c-9962-573ddb032bc2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Bepflanzung, Aufwuchs und Vegetationsreste (Laub sowie abgestorbene Zweige und Äste) für die Herstellung des Schülerwegs zwischen Multifunktionsplatz und Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße nach Vorgabe des AG in Einzelflächen mit beengten Platzverhältnissen aufnehmen, einschließlich Wurzelstöcken, zwischentransportieren, verladen, in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen. Bepflanzung und Aufwuchs bis zu einem Stammdurchmesser von 0,10 m. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Bepflanzung, Aufwuchs und Vegetationsreste aufnehmen und beseitigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564652" RNoPart="19">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="5c216f7b-235b-4736-bc3f-aad80a994d8b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun nach Angabe der Unteren Naturschutzbehörde zum Schutz von Bodenbereichen und schützenswertem Baumbestand, z.B. Eiche südlich der Kreissporthalle, standsicher und umsichtig herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaunelemente untereinander verschraubt oder verrödelt, Bauzaunfüsse mittels Erdnägeln fixiert. 70% des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes berechnet. Zaunhöhe über Gelände ca. 2,00 m. Zaun aus Maschendraht oder Stahlmatten in Einzelfeldern untereinander gesichert, freistehend in Betonsockeln. Für sieben Stück Bäume mit jeweils 10 m Bauzaunlänge, quadratisch angeordnet.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumbestand mit unverrückbarem Bauzaun schützen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564643" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="666be138-20a4-4f49-bcb4-e4fb563dfd59">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Altholz im Bereich der geplanten Schülerzuwegung im Grünstreifen zur Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße im Zuge der vorbereitenden Arbeiten aufnehmen, innerhalb der Baustelle zwischentransportieren, von der Baustelle entfernen und auf Kosten des AN beseitigen. Einschließlich aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Altholz entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564641" RNoPart="21">
                    <Qty>1100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c8146bfa-18ac-467f-8894-099efcea279f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Kunststoffbeläge der Weitsprunganlage und der Laufbahnen  nördlich der Kanalbautrasse gegen Beschädigungen sichern. Die beiden, vg. Sporteinrichtungen sind zwischen 6,5 bis 7,5 m breit und auf Frostschutzschichten angeordnet. Der Abstand zu den geplanten Rohrgräben beträgt zwischen 1,0 bis 3,0 m. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die vg. Beläge sind mit einem Trennvlies mit einem jeweilige Überstand von 0,50 m nach Wahl des AN abzudecken und mit einer steinfreien Sandschicht 0/2 mm, 5 cm stark, zu versehen. Es schließt sich eine Abdeckung nach Wahl des AN (z.B. Stahl- oder Betonplatten, Bongossi- oder ähnliche Harthölzer,...) an. Die Kunststoffbeläge sind in vorbeschriebener Weise so zu sichern, dass diese durch den Kanalbau und den übrigen Baubetrieb nicht beschädigt werden. Der vorherige Zustand ist zusammen mit dem AG vor den Leitungsarbeiten festzustellen und zu dokumentieren. Entstandene Schäden gehen zu Lasten des AN und sind zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das gewählte Verfahren ist dem AG vor der Ausführung mitzuteilen und durch diesen freizugeben. Schutzeinrichtung nach Ende der Arbeiten umsichtig aufnehmen, zwischentransportieren, von der Baustelle zu entfernen, vollständig zu beseitigen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Kunststoffbeläge sichern und vor Beschädigungen schützen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564960" RNoPart="22">
                    <Qty>170.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="1e83eb38-af24-4477-bd33-bed301a498e4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden, einschließlich Vegetationsdecke, in vorhandener Dicke entlang des öffentlichen Wanderwegs auf dem Flurstück 64/3 in Einzelflächen für die Herstellung einer Baustellenzuwegung bzw. späteren Feuerwehrzufahrt abtragen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unrat vorher und während der Lagerzeit jeweils vor Samenreife abmähen und zur Mulchung gleichmäßig verteilen. Abtrag innerhalb geplanter Wegefläche und erforderlicher Arbeitsräume, begrenzt von Bewuchs und Bäumen. Dicke über 0,20 bis 0,40 m. Oberboden laden, aufnehmen, aus dem Baufeld zwischenfördern,  abtransportieren, in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle.  Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der schwierigen Zuwegung sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden entlang öffentlichem Wanderweg aufnehmen und beseitigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564969" RNoPart="23">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="83f65557-9394-4f6d-89e7-f5a7f8b078ad">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden, einschließlich Vegetationsdecke, in vorhandener Dicke abtragen. Unrat vorher und während der Lagerzeit jeweils vor Samenreife abmähen und zur Mulchung gleichmäßig verteilen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abtrag von Böschungsflächen auf dem Schulgelände zwischen Gebäude und Sportanlage. Dicke bis 0,40 m, Oberboden laden, im Baustellenbereich fördern und auf Flächen des AG lagern. Mittlere Länge des Transportweges über 0,10 bis 0,30 km. Oberboden in Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden für Leerrohranlage abtragen und lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564970" RNoPart="24">
                    <Qty>450.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6f8fbb66-a26f-4c55-94f3-663f825acc99">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden, einschließlich Vegetationsdecke, in vorhandener Dicke abtragen. Unrat vorher und während der Lagerzeit jeweils vor Samenreife abmähen und zur Mulchung gleichmäßig verteilen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abtrag von Böschungsflächen, hügelartig erhoben, an die Laufbahn angrenzend, westlich der Multifunktionsfläche innerhalb der geplanten Leitungstrassen. Dicke bis 0,30 m, Oberboden laden, im Baustellenbereich fördern und auf Flächen des AG lagern. Mittlere Länge des Transportweges über 0,10 bis 0,30 km. Oberboden in Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden für Leitungsbau abtragen und lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564971" RNoPart="25">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b7e31c19-8f1b-48ae-ae42-352227c258db">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelagerten Oberboden profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsflächen. Andeckung auf Schulgelände im Bereich der Leerrohranlage zwischen Gebäude und Sportanlage mit Neigung. Anschluss bündig mit seitlichem Gelände in zusammenhängenden Flächen. Dicke der Andeckung bis 0,40 m. Gelagerten Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen und fördern, mittlere Länge des Förderweges bis 0,30 km. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden im Bereich der Leerrohranlage andecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564972" RNoPart="26">
                    <Qty>450.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="d1312a9a-8300-4fe4-9840-2f4d593b9c33">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelagerten Oberboden profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsflächen. Andeckung auf der Böschung westlich der Multifunktionsfläche mit Neigung. Anschluss bündig mit seitlichem Gelände in zusammenhängenden Flächen. Dicke der Andeckung bis 0,30 m. Gelagerten Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen und fördern, mittlere Länge des Förderweges bis 0,30 km. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden im Bereich der Leitungstrassen andecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564973" RNoPart="27">
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="bc555b9c-20d7-45ad-8b48-272f23d6a483">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansaat von Landschaftsrasen in einem Arbeitsgang herstellen. Ansaat auf Böschungen und ebenen Flächen der Leerrohranlagen und Leitungstrassen sowie von Arbeitsräumen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Regelsaatgutmischung für Landschaftsrasen RSM 7.1.2. Das Saatgut muss in seiner Beschaffenheit DIN 18917 und in Bezug auf Kennzeichnung, Verpackung und Verschließung den gesetzlichen Bestimmungen über zertifiziertes Saatgut entsprechen. Saatmenge: 25 g/m². Abgerechnet werden nur die Flächen, die über Lieferscheine einschl. Saatanalyse nachgewiesen werden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ansaat von Landschaftsrasen (RSM 7.1.2)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564964" RNoPart="28">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="8c11a924-b939-4ce4-8ae5-992aff25a249">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Oberflächenbefestigung der Leitungstrassen aus Mineralgemisch aufnehmen, auch Einzelflächen unterschiedlicher Abmessungen, auf Anordnung des AG aufnehmen, fördern und zwischenlagern. Dicke der vorh. Befestigung über 10 bis 30 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallende, unbelastete Befestigung auf dem Sportplatzgelände abschnittsweise aufnehmen, im Baustellenbereich zwischentransportieren, seitlich zwischenlagern, wieder aufnehmen und im Zuge der Rohrgrabenverfüllung als provisorische Befestigung der Rohrgräben  einbauen und verdichten. Evtl. ergänzende Handarbeit ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Überschüssiges Material von der Baustelle entfernen und beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Oberflächenbefestigung aufnehmen/wieder verwenden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564651" RNoPart="29">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="916fd33d-4385-4bb0-a040-ad3a649920e1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht für eine Zuwegung aus Brechkorngemisch 0/32 mm, Korngrößenverteilung gem. Bild 2.4, ZTVT-StB 95/02 mit 40 cm Dicke (im verdichtetem Zustand ca. 880 kg/m2) am südlichen Baufeldrand (Wanderweg) herstellen, das Material gemäß ZTVT-StB 95/02 frei Baustelle liefern und in gut durchgemischtem Zustand profilgerecht auf Sollhöhe des Planums auf Trennvlies (mechanisch verfestigter Vliesstoff mit hoher Dehnfähigkeit) einbauen und bei optimalem Wassergehalt standfest verdichten. Verformungsmodul E</span>
                              <span style="font-size:8pt;vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">V2 </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf der Oberfläche mindestens 100 (120) MPa. Nach Beendigung der Arbeiten verbleibt die Schottertragschicht als Feuerwehrzufahrt an Ort und Stelle. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht als Baustellenzufahrt (spätere Feuerwehrzufahrt) auf Trennvlies herstellen (im Bereich des Wanderwegs zu den Hofwiesen)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564958" RNoPart="30">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="4d1c969d-995f-41d3-bae9-7d031c920de2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht für die fußläufige Schülerzuwegung in Bereichen mit dichtem Bewuchs zwischen dem Gehweg der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">und der Multifunktionsfläche/Containeranlage aus Brechkorngemisch 0/32 mm, Korngrößenverteilung gem. Bild 2.4, ZTVT-StB 95/02 mit 20 cm Dicke (im verdichtetem Zustand ca. 460 kg/m2) und 1,50 m Breite herstellen, das Material gemäß ZTVT-StB 95/02 frei Baustelle liefern und in gut durchgemischtem Zustand profilgerecht auf Sollhöhe des Planums auf Trennvlies (mechanisch verfestigter Vliesstoff mit hoher Dehnfähigkeit) auf Geländeoberkante (ohne Oberbodenabtrag) einbauen und bei optimalem Wassergehalt standfest verdichten. Verformungsmodul E</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">V</span>
                              <span style="font-size:8pt;vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2 </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf der Oberfläche mindestens 100 (120) MPa. Sämtliches Baumaterial verbleibt nach Ende der Maßnahme an Ort und Stelle. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht auf Trennvlies als Schülerweg herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564959" RNoPart="31">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="7ceb4a29-04b1-4556-ad8c-de7ab60ae95f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Splitt der Körnung 5/8 mm auf OK der neuen Schottertragschichten innerhalb der neuen Schülerzuwegung als Überzug in 0,5 - 1,0 cm Stärke aufbringen und abwalzen. Überschüssiges Material aufnehmen und von der Baustelle entfernen. Abgezeichnete Lieferscheine sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Splitt-Überzug herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564016" RNoPart="32">
                    <Qty>260.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c1a5eae6-447f-4c7e-80d6-24b6b9fc17a0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht als provisorische Befestigung des Rohrgrabens aus Brech- korngemisch 0/32 mm in 30 cm Dicke (im verdichteten Zustand ca. 660 kg/m²) herstellen, das Material in gut durchmischtem Zustand profilgerecht auf Sollhöhe des Planums einbauen und bei optimalem Wassergehalt standfest verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verformungsmodul E</span>
                              <span style="font-size:9pt;vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">V2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. Nach Beendigung der Kanalbauarbeiten wird die Schottertragschicht vollständig aufgenommen, geladen, gefördert, zwischentransportiert und als Teilersatz der neuen Frostschutzschicht wiederverwendet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse im gesamten Baubereich sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht als provisorische Befestigung des Rohrgrabens für die Bauphase herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564956" RNoPart="33">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a1a226b2-ca81-4144-929a-5e84b642750f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrgitter beidseitig des geplanten Schülerwegs zwischen dem Gehweg der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße und der Multifunktionsfläche/ Containeranlage herstellen. Absperrgitter als Metallkonstruktion mit 1100 mm Höhe und 2300 mm Länge aus vorverzinktem Stahl, Rohrdurchmesser 32 mm, Anzahl der vertikalen Stäbe : 15 Stück, DN 12 mm. Einschließlich beidseitigem Standfuss, zum gegenseitigen Verriegen bzw. Einhaken. Schnell aufstellbar und flexibel an den Wegeverlauf anpassend.  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrgitter aufstellen, während der Bauzeit unterhalten und nach dem Einsatz belassen. Absperrung geht in Eigentum des AG über. In zwei Einzellängen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:center;">
                              <image width="378" Type="image/jpeg">[encoded data, 47416 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Absperrgitter entlang des Schülerwegs herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564961" RNoPart="34">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="622f6110-f1b3-49b7-826d-23b120dda3c6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zaunanlagen verschiedener Arten und Abmessungen (Material: Maschendraht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Spannschlössern, Querriegeln, Pfosten und Pfostenfundamenten im Ab- stand von ca. 2 m u.a.) mit eventuell vorhandenen Fundamenten als Begrenzungen des Schulgeländes trennen, aufnehmen, fördern, aus dem Baufeld heraus transportieren und beseitigen. Zaunhöhe bis 2,0 m. Abbruchgut und nicht wiederverwendbare Materialien in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen. In zwei unzusammenhängenden Teillängen à 2 und 48 m. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Maschendrahtzaun bis 2,0 m Höhe aufnehmen und beseitigen (entlang des Gewegs der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße und des Wanderwegs zu den Hofwiesen)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564962" RNoPart="35">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b0553e9d-1984-4dab-a4dc-c55233a19335">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neue Zaunpfosten, 38 x 2600 mm, verzinkt, zweiteilig mit Fußrohr, für Maschendrahtzaun mit 2,0 m Höhe, liefern und in aufgetrennte, bestehende Zaunanlage,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">inklusive Fundament aus Ortbeton C12/15, umlaufend in 30 cm Stärke, einbauen. Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Betonlieferungen, Beseitigung des anfallenden Erdaushubs und Anknüpfen des vorhandenen Maschendrahtgeflechts. Abbruchgut und nicht wiederverwendbare Materialien in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zaunpfosten, Länge 2,60 m, liefern und einbauen (am Übergang zum Gehweg der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564963" RNoPart="36">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a0b15540-65f0-4c3a-91e9-34f7a399ee10">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangstor aus Metall, Höhe 1.830 mm, Breite 1.229 mm, mit vollverschweißtem Türrahmen aus zwei senkrechten Vierkantrohren (40 x 40 mm) mit vormontierten Abdeckkappen aus schwarzem Kunststoff und zwei waagerechten Rechteckrohren (50x35 mm). Inklusive eingeschweißter Doppelstabmatte (Draht DN 6/5/6 mm) als Füllung. Neue Türpfosten, 80 x 80 x 2,5 mm aus Quadratrohr in ca. 2.400 mm Länge. Tor  in aufgetrennte, bestehende Zaunanlage, inklusive Fundament aus Ortbeton C12/15, umlaufend in 30 cm Stärke, für Torpfosten einbauen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Toranlage feuerverzinkt und anschließend 2-fach pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün. Toranlage mit einem Öffnungswinkel von 180° und einem Toranschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung sowie Aluminium-Stoßplatte, Befestigungsplatte aus Stahl, Edelstahlscharniere M16 und Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse, Edelstahl-Mechanismus und Aluminium-Drückergarnitur. Inklusive Profilzylinder 27/27 mm mit 3 Schlüsseln und 1-tourigem Schließbolzen. Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Betonlieferungen und Beseitigung des anfallenden Erdaushubs. Abbruchgut und nicht wiederverwendbare Materialien in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:center;">
                              <image width="227" Type="image/jpeg">[encoded data, 69144 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Eingangstor aus Metall, Höhe ca. 1,83 m, liefern und einbauen (am Übergang der Schülerzuwegung zum Gehweg der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1059059" RNoPart="37">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1e3ac473-f907-41f2-9de9-c47dfe89b582">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zaun aus Maschendraht, kunststoffbeschichtet, Maschenweite 50/50 mm, Drahtdicke 2,8 mm, mit Pfosten, Eck- und Zwischenverstrebungen und den erforderlichen Spanndrähten herstellen. Oberen und unteren Spanndraht in jeder Masche, den/die mittleren ggf. in jeder zweiten Masche einziehen. Erforderliche Erdarbeiten werden nicht gesondert berechnet. Überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Höhe des Maschengeflechtes ca. 2,00 m. Farbe der Kunststoffbeschichtung grün. Pfosten aus Formstahl T 70, feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet. Pfostenlänge 2,00 bis 2,40 m. Pfostenabstand 2,00 m. Pfosten auf Einzelfundament aus Beton C20/25, Breite 30/30 cm, Tiefe 70 cm. Spanndraht 2,0 mm mit Starkverzinkung, 2-zügig. Stacheldraht 2,2 mm mit Starkverzinkung, 1-zügig.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen als Grundstückseinfriedung auf der Südseite des Sportplatzgeländes entlang der neuen Feuerwehrzufahrt, Lage nach Angabe des AG. Inklusive Anbindung/Einflechtung an das bestehende Zaungeflecht aus Maschendraht in Höhe des Gewegs Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße sowie des Wanderwegs zu den Hofwiesen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Neuen Zaun aus Maschendraht (Höhe ca. 2,00 m) herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1059060" RNoPart="38">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="add63041-2a6d-4f06-9dbe-dff9b5991fe0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zweiteiliges Eingangstor aus Metall, Höhe 2.000 mm, Flügelbreite gesamt 4.500 mm, mit vollverschweißtem Rahmenprofil aus senkrechten und waagerechten Vierkantrohren (60 x 40 x 2 mm). Pfostenprofil 80 x 80 x 3 mm mit vormontierten Abdeckkappen aus Kunststoff. Geh- und Standflügel nach innen schwenkend. Inklusive eingeschweißter Doppelstabmatte (Draht DN 6/5/6 mm) als Füllung mit Maschenweite von 50/200 mm. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neue Torpfosten mit einer Länge von jeweils 2.600 mm, einem Bodeneinstand von mindestens 600 mm und einer Bodenfreiheit von 30 bis 60 cm einbauen. Inklusive Fundament aus Ortbeton C12/15, umlaufend in 35 cm Stärke.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Toranlage feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend 2-fach pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün. Toranlage mit Torscharnieren für einem Öffnungswinkel von 180°, einem Toranschlag mit Schloßblende sowie Drückergarnitur aus Edelstahl. Weiterhin Einsteckschloß( L x B = 240 x 24 mm) mit Schließzylinder sowie Bodenriegel einbauen, Schließzylinder liefert AG. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Betonlieferungen und Beseitigung des anfallenden Erdaushubs. Abbruchgut und nicht wiederverwendbare Materialien in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Eingangstor mit zwei Flügeln aus Metall, Höhe ca. 2,00 m, liefern und einbauen (am Übergang der Feuerwehrzufahrt zum Sportplatzgelände) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564966" RNoPart="39">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1d24da48-1f8e-4967-ab6c-c5742d1a299f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelgraben für Straßenbeleuchtungskabel/Erdkabel in Einzellängen in Boden der Bodenklasse 3 bis 5  zwischen Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße und der Multifunktionsfläche in Bereichen mit beengten Platzverhältnissen herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sohlbreite 0,30 m, Grabentiefe über 0,30 bis 0,60 m. Auf Grabensohle vor Kabelverlegung 10 cm Sandschicht herstellen. Straßenbeleuchtungskabel/ Erdkabel verlegen, anschließend mit 10 cm Sand abdecken. Kabel-Lieferung wird gesondert vergütet. Einziehen eines Trassenwarnbandes über dem verlegten Kabel und Verfüllen/Verdichten des Kabelgrabens bis OK Graben mit vom AN zu liefernden, steinfreiem Sand.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelgraben herstellen, Tiefe über 0,30 bis  0,60 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564965" RNoPart="40">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f6e5c494-890d-473a-8a49-834445edea7c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Erdkabel NYY 5 x 10 mm² auf Trommel liefern, abladen, umsetzen, abrollen und zur Verlegung in Einzellängen vorbereiten. Die Verlegung erfolgt gemäß der vorherigen Position. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Erdkabel liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565573" RNoPart="41">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="388b788f-5fdc-4e65-a73e-abfb7c0336db">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel der Vorposition an Standpunkten der späteren Straßenbeleuchtung in einer Schlaufe über das vorh. Gelände führen. Schlaufenhöhe ca. 0,70 m. Kabel in ein Schutzrohr DN 100 PVC (orange) legen und das Rohr 0,50 m in den Boden einbinden. Rohrlänge ca. 1,0 m. Einschließlich Liefern der Materialien, als Mehraufwand zur Vorposition.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschlaufe einschließlich Schutzrohr herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564967" RNoPart="42">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="563112c7-8a3c-48d1-89ab-c9f4388a6a0f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muffe auf Kunststoffkabel NYY J, 5 x 10 mm², herstellen.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elt.-Muffe herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_564017" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_564019" RNoPart="1">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bcb2c019-9baf-4e0b-930c-df2fe98fd3c3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefbordsteine in vorkommenden Arten (ca. 10/30/100) in Beton versetzt, in Einzellängen aufnehmen. Unterbeton und Rückenstütze aufbrechen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wiederverwendbare Bordsteine säubern, seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Bordstein mit Unterbeton C 20/25, Stärke in verdichtetem Zustand 20 cm und Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit, einschließlich erforderlichen Erdarbeiten zu versetzen. Abgängiges Material ersetzen wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Tiefbordsteine aufnehmen und wieder setzen (10/30/100)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564020" RNoPart="2">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0f44d652-eb55-4785-9fc0-90cdf35ee627">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflaster aus Betonsteinen, Doppel-T-Form mit den Abmessungen 16,5/20/8 cm, Normalstein, inklusive Fugenverfüllung verschiedener Art, Bettung aus Sand oder Splitt regulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art = Betonpflastersteine in Einzelflächen in den Fahr- und Gehwegen des Schulgeländes, auf verschiedenen Anschlüssen, Zufahrten, angrenzenden Gehwegen etc. nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung aufnehmen, säubern und zwischenlagern. Bettung aus 4 cm Pflasterbettungssplitt 0/5 mm herstellen und Pflaster entsprechend vorgefundenem Verband wieder setzen. Pflaster mit Pflastersand 0/4 mm einschlämmen. Überschüssigen Sand entfernen. Abgängige Materialien sind zu ersetzen. Nicht wiederverwendbares Material geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Abgängiges Material ersetzen wird nicht gesondert vergütet. Die Filterstabilität von Fugen- und Bettungsmaterial ist vom AN nachzuweisen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflaster aus Betonsteinen (Doppel-T-Form) umpflastern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564022" RNoPart="3">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8d3953c6-8aed-46fe-8668-2a4cf5487925">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandenen, 1-rhg. Läufer aus Betonsteinen 16/16/14  einschließlich Bettung aus Unterbeton in vorgefundener Dicke im Zuge des Leitungsbaus umsichtig aufnehmen, Bettung aufbrechen, Betonsteine seitlich lagern und nach Ende der Kanalbauarbeiten auf Unterbeton C20/25 wieder setzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, MV 1 zu 4 einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen. Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm herstellen, einschließlich Sauberkeitsschicht aus Frostschutzkies, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm. Abgängiges Material von der Baustelle entfernen, in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen. Breite der Gossen bis 0,16 m. In einer zusammenhängenden Länge. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandenen, 1-rhg. Läufer aus Betonsteinen aufnehmen/wieder setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564024" RNoPart="4">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a0120a7f-6517-4125-ab7c-0fe3082ea517">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflaster verschiedener Arten und Abmessungen (Dicke bis 10 cm) in An- schlussbereichen oder an Bordsteinen bzw. Abdeckungen mittels Diamantsäge oder Pflasterknacker sauber schneiden oder trennen. In Einzellängen. Abbruchreste gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflaster schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564025" RNoPart="5">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c1b19037-f1c9-4a93-812e-29d46b8c3496">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hochbordsteine 12/15/30 oder Tiefborde T 10/30 der vg. Positionen in An- schlussbereichen Gerade/Radius bzw. Gerade/Gerade mittels Diamantsäge sauber trennen bzw. auf Gehrung schneiden. Bordsteinreste gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bordsteine trennen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564030" RNoPart="6">
                    <Qty>315.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="d9cb24dd-b4a2-4ce8-97a5-3ce1e50bd98b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planum zur Wiederherstellung der Straßenfläche, des Seitenraums oder der Nebenflächen im Rohrgraben herstellen. Maximale Abweichung von der Soll- höhe +/- 2 cm. In mehreren Einzelflächen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Planum herstellen Abweichung +/-2 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564974" RNoPart="7">
                    <Qty>315.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="02840c2a-4e01-44dc-86b0-16501c44020a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht nach ZTV SoB-Stb 07 in Fahrbahn- und Nebenflächen in Einzelflächen liefern, in einzelnen Rohrgräben und mehreren Baugruben einbauen und lagenweise verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material : kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem, güteüberwachten Material der Körnung 0/32 mm gemäß TLG SoB-Stb 07. Schichtdicke 30 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilgerechter Einbau im durchmischten Zustand bei optimalem Wassergehalt, Abweichung von der Sollhöhe +/-2 cm. Unmittelbar anschließendes Abdecken dieser Frostschutzschicht, sofern Brechkorngemisch mit roten Eisenoxydanteilen verwendet wird. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 (120) MPa. Abgerechnet wird nach Einbauprofilen bzw. örtlichen Aufmaß. Es sind ausschließlich solche Mineralstoffe anzuliefern, die einer Güteüberwachung gemäß TGL SoB-StB 07 unterliegen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch einbauen und verdichten, Dicke 30 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564032" RNoPart="8">
                    <Qty>315.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="090aebcb-28e0-4d27-80c7-24827e1ddc92">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht nach ZTV SoB-Stb 07 in Fahrbahn- und Nebenflächen in Einzelflächen liefern, in einzelnen Rohrgräben und mehreren Baugruben einbauen und lagenweise verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material : kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem Material der Körnung 0/32 mm gem. TLG SoB-Stb 07, der zul. Feinstanteil (Korndurchmesser &lt; 0,063 mm) von max. 5 M-% im eingebauten Zustand ist ausdrücklich zu beachten. Schichtdicke 20 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilgerechter Einbau im durchmischten Zustand bei optimalem Wassergehalt, Abweichung von der Sollhöhe +/-1 cm, Gemisch frei von roten Eisenoxydanteilen. Verformungsmodul auf der Oberfläche der Tragschicht mind. 120 (150) MPa.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ungleichförmigkeitszahl mindestens U 13, die Filterstabilität gegenüber der Frostschutzschicht ist zu gewährleisten. Abgerechnet wird nach Einbauprofilen bzw. örtlichen Aufmaß. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht einbauen und verdichten, Dicke 20 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564035" RNoPart="9">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="1d37a37c-f6c9-468d-9c7a-d885524c98be">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht herstellen. In Schadensstellen, zur Profilregulierung oder Befestigung und zum Angleichen bei Anschlüssen und Übergängen. Körnung 0/22 mm. Abrechnung nach getrennten Liefer- und Wiegescheinen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht herstellen (to)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564036" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="98143383-0961-4f4b-accb-0dda957fb3b4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bituminöse Tragdeckschicht in Einzelabschnitten herstellen. Einbau und Verdichten zum Angleichen und Anrampen in verschiedenen Abschnitten und Dicken. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mischgutart C, Körnung 0/16 mm. Bindemittel = Bitumen B 80. Abrechnung nach getrennten Liefer- und Wiegescheinen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bit. Tragdeckschicht herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564038" RNoPart="11">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f7676bdd-6033-4d0b-b1af-d344ce871e16">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Plattendruckversuche nach Weisung der örtlichen Bauüberwachung durch- führen. Verfahren = DIN 18134, Stand April 2012. Anforderungen: Gem. ZTVE - StB 17. Die geforderten E</span>
                              <span style="font-size:9pt;vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">V2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- und E</span>
                              <span style="font-size:9pt;vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">V1</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">/E</span>
                              <span style="font-size:9pt;vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">V2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Werte sind zu erreichen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfstelle: Nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung. Einschließlich Gestellung der notwendigen Prüfgeräte, der Fahrzeuge und der Hilfskräfte, Erstellung des Setzungsdiagramms, 4-fach, und aller Nebenarbeiten. Die Kontrollplattendruckversuche nach einer evtl. Nachverdichtung werden nicht vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Plattendruckversuche durchführen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_564039" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">SW-Kanalneubau </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_564040" RNoPart="1">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f32a4b8f-fb33-48ce-a60d-ec427dc2eafe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Künzelstabuntersuchung mit leichter Rammsonde (DPL 10), nach DIN EN ISO 22476-1, Spitzendurchmesser 3,57 cm, Spitzenquerschnitt A = 10 cm². Geforderter Verdichtungswert für Leitungsgräben mit Bodentausch wie in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen beschrieben. Prüfung nur im Beisein des AG, einschließlich Anfertigung eines Protokolls.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollkünzelstabuntersuchung nach einer evtl. Nachverdichtung werden nicht vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Künzelstabuntersuchung durchführen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564041" RNoPart="2">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="206555b1-d815-4f27-b325-dd4bf48459b3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben, einschließlich Schachtbaugruben, profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug des Oberbodens oder der anstehenden Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012. Aushubboden der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe über 1,26 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite für Stufen- und Einzelrohrgraben DN 150 mm PP des SW-Hauptkanals und der SW-Anschlüsse mit beengten Platzverhältnissen. Verbau wird gesondert berechnet. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung wird nicht gesondert berechnet. Aushub wird zum Zufüllen nicht verwendet. Zufüllen der Baugrube nach Verlegen der Leitung wird gesondert berechnet. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Schulgelände, parallel zu Sportanlagen und angrenzenden Bewuchs, insbesondere im Leitungsabschnitt vorh. S bis S03 sind einzurechnen (z. B. Vorkopfbetrieb).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub geht in Eigentum des AN und wird auf Kosten des AN beseitigt. Aus- hubarbeiten in unbefestigten Bereichen auf dem Sportgelände.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben und beseitigen, DN 150 mm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565069" RNoPart="3">
                    <Qty>230.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="15d20b07-8868-4d5e-a805-5568bbf9789f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben, einschließlich Schachtbaugruben, profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung oder des anstehenden Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 bzw. Aushubboden der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe über 1,26 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite für Stufen- und Einzel- rohrgraben DN 150 PP als Hauptkanal und für SW-Anschlüsse. Verbau wird gesondert berechnet. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung wird nicht gesondert berechnet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeigneten Aushub zur Wiederverwendung fördern, im Baufeld seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung wiederaufnehmen, in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise verdichten. Durch Bauwerke, Schächte und Leitungen bzw. Leitungszonen verdrängter Aushub geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Verdichten auf 97 % einfache Proctordichte. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Leitungsabschnitt vorh. S bis S03 sind einzurechnen (z. B. Vorkopfbetrieb).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Schachtbaugruben bis DN 150 ausheben wie vor, jedoch Aushub wieder einbauen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564045" RNoPart="4">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="48e4fcab-a54b-4661-ad62-f6926d433493">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 in Bereichen mit belasteten, verschiedenartigen Bestandteilen gemäß umweltchemischen Untersuchungen in unterschiedlichen Dicken.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Aushubboden der Zuordnungsklasse Z1 gemäß LAGA-Richtlinie mit mineralischen Fremdbestandteilen bis zu 10 Vol.-%.  Vg. Aushubboden separat aufnehmen, sach- und fachgerecht auf der Baustelle zwischenlagern, entsprechend zwischentransportieren, wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß lt. Nds.-Abfall-Gesetz bzw. LAGA-Richtlinie auf Kosten des AN beseitigen. Die Einhaltung des Entsorgungswegs entsprechend vg. Gutachten ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß anhand der Baugrunduntersuchung bzw. nach Wiegekarten/Lieferscheinen der Annahmestelle. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub der vorherigen Positionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untersuchungszeitpunkt bzw. die Aktualität der Analyseergebnisse be- rechtigt nicht zu preislichen Nachforderungen. Nachforderungen des Entsorgers oder der Deponie liegen im Verantwortungsbereich des AN. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben mit LAGA-Einstufung Z1 als Mehraufwand ausheben und beseitigen (vorläufige Annahme) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565070" RNoPart="5">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="1ad50161-91e3-4cda-8b50-3d39cd44ac38">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 in Bereichen mit belasteten, verschiedenartigen Bestandteilen gemäß umweltchemischen Untersuchungen in unterschiedlichen Dicken.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Aushubboden der Zuordnungsklasse Z2 gemäß LAGA-Richtlinie mit mineralischen Fremdbestandteilen bis zu 10 Vol.-%.  Vg. Aushubboden separat aufnehmen, sach- und fachgerecht auf der Baustelle zwischenlagern, entsprechend zwischentransportieren, wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß lt. Nds.-Abfall-Gesetz bzw. LAGA-Richtlinie auf Kosten des AN beseitigen. Die Einhaltung des Entsorgungswegs entsprechend vg. Gutachten ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß anhand der Baugrunduntersuchung bzw. nach Wiegekarten/Lieferscheinen der Annahmestelle. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub der vorherigen Positionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untersuchungszeitpunkt bzw. die Aktualität der Analyseergebnisse be- rechtigt nicht zu preislichen Nachforderungen. Nachforderungen des Entsorgers oder der Deponie liegen im Verantwortungsbereich des AN. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben mit LAGA-Einstufung Z2 als Mehraufwand ausheben und beseitigen (vorläufige Annahme) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565071" RNoPart="6">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="21fe1ce1-976e-4a39-8470-762ce183b3d9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umweltgeologische Untersuchung von Aushubboden zur Bestimmung der Zuordnungsklassen gemäß LAGA-Richtlinie durch ein zugelassenes Prüfinstitut durchführen, einschließlich An- und Abfahrten, Probenvorbereitung mit Probe- entnahme inklusive örtlicher Einmessung (mit Verpackungsmaterial), Erstellen von Mischproben für die Analytik sowie Erstellung von Analysenproben und Auf- bewahrung von Rückstellproben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laboruntersuchung mit Feststoffuntersuchung entsprechend aktueller LAGA- Richtlinie zur Festlegung der vg. Zuordnungsklasse und Ausweisung eines Abfallschlüssels. Untersuchung von Feststoffen und Eluaten, u.a. für Schwermetalle, Salze, Organik sowie für PAK und Asbest nach EPA, KW und Chloriden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorlage eines zugehörigen Prüfberichts in mindestens 2-facher Ausfertigung. Die Entnahme des Aushubs und anschließende Beprobung ist dem AG anzu- zeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Umweltgeologische Untersuchung von Aushubboden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564046" RNoPart="7">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="53cbd2a1-6356-457c-9c50-2172ffdac7d9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasserhaltenden Boden der Bodenklasse 2 nach DIN 18300 : 2012 ausheben und auf Kosten des AN beseitigen, als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaus</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">hub. Das Vorhandensein der Bodenklasse 2 ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 2 ausheben und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564047" RNoPart="8">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="5c06f024-8bc3-4769-8e68-ec2573fc04d5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 6 nach DIN 18300 : 2012 ausheben und auf Kosten des AN beseitigen, als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhanden- sein der Bodenklasse 6 ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 6 ausheben und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564048" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="bb5618be-21dd-40a3-bf50-257f0cb52418">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 7 nach DIN 18300 : 2012 ausheben und auf Kosten des AN beseitigen, als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhanden- sein der Bodenklasse 7 ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 7 ausheben und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564049" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="627868f3-7a44-4778-beaf-a47d6ccccfa2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen. Mauerwerk aller Arten und Abmessungen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhanden- sein von Mauerwerk ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564050" RNoPart="11">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="adad8e53-95ee-4694-a1fc-c58001c98cf9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke aller Arten und Abmessungen, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen. Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhandensein von Betonbauwerken ist der örtlichen Bauüberwachung anzu- zeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564051" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="38875fff-f475-4abf-b62b-a348ba272546">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke mit Bewehrung aller Arten und Abmessungen, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen. Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgraben- aushub. Das Vorhandensein von Betonbauwerken mit Bewehrung ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke mit Bewehrung, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564052" RNoPart="13">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a7d406c9-bad2-4a27-9973-f2a8bf912ffc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schürfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und Kabeln, in Boden der Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012, bis zu einer Tiefe von 2,0 m in der Leitungstrasse herstellen. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schürfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und Kabeln</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564053" RNoPart="14">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="5d21ed77-9989-4482-944e-3a6a84f6f86b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung in den vorkommenden Tiefen in Verbindung mit maschinellem Rohrgrabenaushub zur Feststellung von Kabeln, Leitungen nach Angabe der Bauleitung, als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub herstellen. Nur nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden in Handschachtung ausheben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564054" RNoPart="15">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="7ec515a8-0e51-4bb8-b8d2-c968657b6cc5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundwasserabsenkung für den Rohrgraben bei einem unabgesenktem Grund- wasserspiegel bis 1,0 m i.M. über der Rohrsohle entsprechend den ZTV aus- führen. Es bleibt dem AN überlassen, ob das Absenken mit Hilfe von Bohr- brunnen, einer Vakuumanlage oder einer offenen Wasserhaltung bzw. einer Kombination der v.g. Maßnahmen erfolgt. Es ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Baugrubensohle einwandfrei trocken ist. Bei zwei Grundwasserstöcken sind die Abstände der Filter entsprechend zu verringern und in der Höhe zu staffeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbegriffen sind sämtliche für die Errichtung und den Betrieb der Grundwasserabsenkung notwendigen Brunnen, das Stellen und Vorhalten der erforderlichen Pumpen, Kessel, Filter, Aufsatzrohre, Rohrleitungen und sonstigem Zubehör, ferner sämtliche Kosten für die Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie alle Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsbetrieb von 0 bis 24 Uhr für die Dauer der Bauzeit im Grundwasser (rd. 1,5 Monate innerhalb des Frühjahrs 2026) nach der Kalkulation des Unternehmers sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzukalkulieren ist ferner das spätere Abbauen der Anlage und das sachgemäße Verfüllen der Bohrlöcher. Die Dauer der Grundwasserhaltung reicht bis zur endgültigen Fertigstellung der betreffenden Bauwerke bzw. zur Abnahme. Die Beendigung ist vorher der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und bedarf deren Genehmigung. Für alle Lieferungen und Leistungen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundwasserabsenkung SW-Kanal im Einzelrohrgraben für DN 150 mm PP. Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung ist vom AN zu beantragen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grundwasserabsenkung des SW-Rohrgrabens durchführen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564055" RNoPart="16">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="facf57fd-93cc-4d2f-95d6-caea8cf33706">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse bis 0,10 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohrkreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohr-</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">verlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse bis 0,10 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564056" RNoPart="17">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5ad91e85-09ad-4364-800e-811b935cc074">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,11 bis 0,30 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohr- kreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse von 0,11 bis 0,30 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564057" RNoPart="18">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f7073c9d-4098-45bb-a68d-196ac511b4ad">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,31 bis 0,50 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohr- kreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse von 0,31 bis 0,50 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564058" RNoPart="19">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="992d167e-8b31-4e20-9c5d-286734dd25d7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,51 bis 1,00 m äußerer Breite (Kanal- und sonstige Rohr- kreuzungen, einschließlich Bauwerke, Hecken, Einfriedungen, Mauern, usw.) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 100 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernis über 0,51 bis 1,00 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564059" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4cdf1135-777d-4ef1-9bef-7f7caa80bedc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel oder Längsleitungen bis 0,15 m äußerer Breite in Einzellängen aufnehmen, während der Bauarbeiten sichern (Verfahren nach Wahl des AN) und danach auf sorgfältig verdichteten Boden neu verlegen, sonst wie Position Hindernisse bis 0,10 m. Anerkannt werden nur Leitungen oder Kabel, die länger als die 3fache Grabenbreite sind.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Längsleitungen bis 0,15 m äußere Breite aufnehmen/sichern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564060" RNoPart="21">
                    <Qty>580.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="daed60f9-39c3-4d15-b600-49d3b22e861b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Leitungsgräben, einschließlich Schachtbaugruben, nach Wahl des AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechnischen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung mit dem Zufüllen des Grabens fortschreitend zurückbauen. Erschwernis durch kreuzende Hindernisse ist einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach verbauter Fläche aus der Länge in der Achse des Verbaus horizontal, und der Höhe über Fließsohle bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis 10 cm über Gelände Oberfläche. Grabentiefe über 1,26 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite für Rohrdurchmesser DN 150 mm PP als Stufen- und Einzelrohrgraben. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenverbau für SW-Kanal DN 150 mm PP herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564061" RNoPart="22">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="8a241ae7-0f38-4143-9690-5f3f06070a64">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Leitungsgräben, einschließlich Schachtbaugruben, mit Stahlspund- bohlen einschließlich Abstrebungen entsprechend statischen, konstruktiven und bautechnischen Erfordernissen herstellen und nach Einbau des Bauwerks mit dem Zufüllen der Baugrube fortschreitend zurückbauen. Erschwernis durch kreuzende Hindernisse ist einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach tatsächlich verbauter Fläche aus der Länge in der Achse des Verbaus horizontal und der Höhe bis zur angegebenen Oberkante des Verbaues, andernfalls bis 10 cm über Geländeoberfläche. Der unter der Baugrubensohle liegende Anteil der Bohlen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baugrubentiefe über 1,26 bis 4,00 m. Stahlspundbohlen, einschließlich evtl. erforderlicher Aussteifungen, Gurtungen, Verankerungen, oder gleichwertig, entsprechend den Anforderungen der Baugrubensicherung. Evtl. erforderliche Gurte, Verankerungen etc. sind in den EP einzukalkulieren. Im Anschlußbereich an die vorhandene SW-Haltung auf dem Sportplatzgelände. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konstruktionsart: ...........................................................................................</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenverbau aus Stahlspundbohlen im Anschlußbereich </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564062" RNoPart="23">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="881d68e3-2bbc-48f8-ae84-846d07d59d5d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. Entwässerungsleitungen verschiedener Materialien und Abmessungen im Rohrgraben des neuen SW-Kanals aufnehmen, z.B. Drainleitungen, Abläufe, RW- und SW-Hausanschlüsse usw., sauber trennen. Alte Leitung im Bereich des Rohrgrabens abbrechen. Neue muffenlose wandverstärkte PVC-Entwässerungsleitung (DN 100 bis 150) liefern, Farbe entsprechend des vorgefundenen Entwässerungssystems, und mit allen erforderlichen Formstücken (Bögen, Übergangsstücke, Reduzierstücke, Überschiebmuffen u.a.) einschließlich Kiessandbettung und Rohrummantelung bis 30 cm über Scheitel einbauen, auf Paßlänge schneiden und anschließen. In Einzellängen. Einschließlich aller Materialien und Nebenleistungen. Abgängige Materialien sind zu ersetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernisse beim Verfüllen und Verdichten des Rohrgrabens SW-Kanal sind in den EP einzurechnen und werden nicht vergütet. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen. Einschließlich der Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten. Erschwernis durch Handschachtung ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerung aufnehmen/wieder herstellen (DN 100 bis 150)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564063" RNoPart="24">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="582a4d41-af4b-4a64-aee3-acf76cee6de2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kiessandauflager der Körnung 2/16 mm, 15 cm stark, in verdichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610, in voller Grabenbreite zur Auflage der Rohrleitung DN 150 mm PP einbringen und verdichten, einschließlich zusätzlichem Bodenaushub in den anstehenden Bodenklassen und erforderlichem Verbauanteil. Im Bereich Hauptkanal und Anschlussleitungen im Stufen- und Einzelrohrgraben mit beengten Platzverhältnissen. Der verdrängte Boden geht in Eigentum des AN über und ist auf Kosten des AN zu beseitigen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kiessandauflager der Körnung 2/16 mm, 15 cm stark, für neuen SW-Kanal und Anschlußleitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564064" RNoPart="25">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c485117d-fd71-45e9-a24d-61a0d3b48d29">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenersatz auf Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung herstellen, Haltungstiefe bis 3,50 m, Material: Brechkorngemisch (Splitt-Schotter- Gemisch) 2/32 mm oder Filterkies 8/32 als Bodentausch bei einer nicht tragfähigen Baugrundsohle einbauen und verdichten, einschließlich zusätzlichem Bodenaushub in den anstehenden Bodenklassen und erforderlichem Verbauanteil. Im Bereich Hauptkanal und Anschlüsse für SW-Kanal DN 150 mm im Stufen- und Einzelrohrgraben mit beengten Platzverhältnissen. Der verdrängte Boden geht in Eigentum des AN über und ist auf Kosten des AN zu beseitigen. Einbaustärke: 30 cm. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenersatz unterhalb des Rohrauflagers herstellen, Haltungstiefe bis 3,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564070" RNoPart="26">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="15e97e93-dfb4-43c6-b727-114ab5b48b6c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren DN 150 herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohr DN 150 mm aus KG2000 PP-MD gemäß DIN EN 14758-1, Vollwandrohr für SLW 60 mit homogenem Wandaufbau, Abmessung 160 x 6,2 mm, Ring- steifigkeit mindestens 16 kN/m² nach DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffen inklusive 3-fach-Dichtung zur Rohrverbindung, Grünes Rohr nach RAL 6017 mit weißer Innenfarbe. Auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen. Verlegetiefe bis Fließsohle über 1,26 bis 3,00 m, Einbau als neuer SW-Hauptkanal in drei Haltungen. Verkehrsregellast = SLW 60 nach EN 1991-2.	</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Entwässerungsleitung DN 150 (KG2000) als Hauptleitung herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564071" RNoPart="27">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c360eddc-e32e-4c34-853a-f736b2f90c04">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren DN 150 herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohr DN 150 mm aus KG2000 PP-MD gemäß DIN EN 14758-1, Vollwandrohr für SLW 60 mit homogenem Wandaufbau, Abmessung 160 x 6,2 mm, Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m² nach DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffen inklusive 3-fach-Dichtung zur Rohrverbindung, Grünes Rohr nach RAL 6017 mit weißer Innenfarbe. Auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen. Verlegetiefe bis Fließsohle über 1,26 bis 2,50 m, Einbau als SW-Anschlüsse von Rohrsohle des Hauptkanals bis zur Geländeoberkante in drei Einzellängen.  Verkehrsregellast = SLW 60 nach EN 1991-2.	</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Entwässerungsleitung DN 150 (KG2000) für SW-Anschlüsse herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564072" RNoPart="28">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f0ace15c-7199-4c5c-b004-2eab880b1a16">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen, berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = PP-MD-Abzweig im Kurzrohr mit Öffnung für Anschlussleitung DN 150 mm aus PP-MD, Hauptrohr DN 150 mm aus PP-MD. Abwinklung 45°. Grünes Rohr mit weißer Innenfarbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Abzweig DN 150/150 einbauen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564073" RNoPart="29">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b1765256-ad9d-480e-8038-5741a8b4229e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung als Mehraufwand einbauen wie vor, jedoch Formstück = Verschlussteller DN 150 PP. Sonst wie vor. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verschlussteller DN 150 PP einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565072" RNoPart="30">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="87bc35f9-caf2-40ee-9930-211e412a72b7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 150 PP an Abzweig des neuen SW-Kanals anschließen. Anschluss dichten, einschließlich Dichtelement. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschließlich aller erforderlichen Formstücke) an Abzweig.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 150 PP an Abzweig anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565073" RNoPart="31">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="50f85810-6e49-4fcc-a37f-92d98528f10b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neu verlegte Rohrleitung DN 150 mm PP zur Abstimmung auf die Haltungslänge mittels Motorflex oder Schneidkette geradlinig trennen, säubern und entgraten. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-Leitung auf Paßlänge schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564076" RNoPart="32">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="bcff3141-b8ca-4471-b8f7-f494148675d3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außenliegende Verfallung (in Form eines "Schwanenhalses") aus PP-Material DN 150 mm westlich der Multifunktionsfläche zur Anbindung der neuen Grundstücksentwässerung der geplanten Containeranlage herstellen, bestehend aus Übergang und Anschluss an die weiterführende Leitung DN 150 PP in Richtung Adolfinum, sowie u.a. erforderlicher Rohrleitung DN 150 PP, erforderlichen Übergangs- und Passstücken, Bögen in 15°- bis 30°-Abwinklung, Anschlussstücken, Dichtungen  und vollständiger Betonummantelung der vg. Formstücke aus Beton C20/25. Die Verfallung mit einer Länge von 3,0 bis 5,0 m endet auf der Geländeoberkante bzw. dem Tartanbelag der Multifunktionsfläche und wird als Überfahrschutz mit einer umlaufenden Plombe aus Aushubboden, Dicke mindestens 30 cm, versehen. Höhendifferenz zwischen durchgehender Rohrleitung und Sohle der neuen Grundstücksentwässerung über 1,90 bis 2,10 m. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich aller Arbeiten, Leistungen und Materialien. Erdarbeiten und Rohr- grabenverfüllung werden gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Außenliegende Verfallung, Höhe bis 2,10 m, zum Anschluß der Containeranlage herstellen und mit einer Bodenplombe einfassen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564078" RNoPart="33">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="191ebda5-b532-4834-a7c8-a9a2dbe36af7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung aus Füllsand der Körnung 0/2 mm bis 30 cm über Rohr- scheitel in verdichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite für Rohr DN 150 mm einbringen und verdichten. Im Bereich Hauptkanal und Anschlussleitungen im Stufen- und Einzelrohrgraben. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung für DN 150 mm einbringen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564079" RNoPart="34">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="45d1b1b5-8ca9-45f1-b219-f48196cde492">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ton oder Beton C 12/15 als Wassersperre fachgerecht in einer Stärke von 50 cm in voller Breite des Leitungsgrabens bis 50 cm über Grabensohle einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Die Tonsperren sind auf die Schachtbauwerke einzustationieren und im Bestandsplan einzutragen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wassersperre einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564080" RNoPart="35">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0c11c85a-457a-4679-91c7-8d7cfc6a0b2d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmutzwasserkanal, betrieben oder neu erstellt, zur Abnahme oder Prüfung seiner Verwendungsfähigkeit mittels Fernsehauge überprüfen, einschließlich Anfertigen von Einzelfotos beliebiger Anzahl an jeder Stelle, Gestellung, Vorhaltung, Einbau und Ausbau sämtlicher Geräte und Vergleichbarem, der Bedienung aller Betriebsmittel, der Verkehrssicherheit und aller Nebenarbeiten sowie der TV-Aufzeichnung auf USB-Stick inklusive Haltungsprotokolle und Videostatistik auf Papier. Die Bildabzüge sind der örtlichen Bauüberwachung in einem Hefter vor der Abnahme zu übergeben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mehrmaliges Anfahren und Abtransportieren bei Einzelhaltungen und kurzen Kanalhaltungen sind einzukalkulieren, gleichfalls das vorausgehende Spülen der Kanäle. Abgerechnet werden die tatsächlichen überprüften Kanallängen. Für die Dauer der TV-Untersuchung ist der Abwasserabfluss zu unterbrechen und ggf. mittels Pumpen überzuleiten. Die Sohle des Kanals muss wasserfrei sein. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Untersuchungsdaten sind anhand des ATV-Merkblattes M 143 Teil 2 in einem speziell strukturierten Format digital (PROKIS oder ISYBAU-XML) abzuliefern. Anschlussstutzen und Abzweige sind einzustationieren. Kanal in betriebenem Zustand, Wasserhaltung und vorausgehendes Spülen der Kanäle werden nicht gesondert vergütet. Schmutzwasserkanal DN 150 mm PP einschließlich der SW-Anschlussleitungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Neuen Schmutzwasserkanal optisch untersuchen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564081" RNoPart="36">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="524de05c-73a8-45c8-adc2-8b7871535d43">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasserdichtigkeit der neu hergestellten SW-Kanäle nach DIN EN 1610, Punkt 14, bzgl. u.a. Prüfdauer, Prüfdruck und -vorbereitung, prüfen. Einschließlich aller Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen, Einfüllen und Ableiten des Wassers und An- und Abtransport der erforderlichen Geräte. Prüfung im Beisein des AG einschließlich Prüfprotokoll. Schmutzwasserkanal DN 150 mm PP.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wasserdichtigkeit neuer SW-Kanäle prüfen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564082" RNoPart="37">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="18c3493e-17d3-4ed9-881d-62ad9308e96b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeigneten Boden entsprechend DIN EN 1610 lagenweise einbauen und verdichten. Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten. Von OK Rohrummantelung bis OK Graben. Material = Boden der Bodenklasse 3 (nichtbindiger, lehmfreier Füllkies mit Größtkorn 22 mm) gemäß DIN 18300 : 2012. Verdichten auf 97% einfache Proctordichte. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird nach Aufmaß in verdichtetem Zustand im Leitungsgraben, abzüglich der Leitungszonen. Eine Vergütung für die Verfüllung von Schacht- und Bauwerksräumen erfolgt nicht, jedoch wird die Verdrängung für Schächte und Bauwerke nicht abgezogen. Verdrängte Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Einbau im Stufen- und Einzelrohrgraben für alle Rohrleitungen des SW-Kanals. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden entsprechend DIN EN 1610 in Leitungsgraben einbauen und verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565551" RNoPart="38">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="32230cc3-de7a-440c-b567-27ac546056ed">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht für gesteckte Rohrsysteme in Regelform mit einem runden Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m, für alle Rohrmaterialien bis DN 150 PP im Kämpfer, Sohltiefe 2,01 bis 2,80 m, flucht- und höhengerecht als Durchlaufschacht herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">SW-Einstiegschacht entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 aus 100%-igem Neumaterial ohne Recyclinganteile, sortenrein, auftriebssicher und ohne Schäumungszusätze, mit nachfolgend beschriebenen Einzelbauteilen hergestellt: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Schachtboden DN 1000 als vollwandiges Fertigteil mit außenliegenden Rippen und Flachboden, mit Zu- und Ablauf DN 150 mm für gelenkige Einbindung als Muffe ausgeführt. Einschließlich der erforderlichen Form- und Übergangsstücke zum Übergang auf weiterführende SW-Leitung DN 150 mm PP. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berme 1BB mit Bermenhöhe 1/1D mit heller, strukturierter und rutschhemmender Bermenfläche für Hauptgerinne DN 150 mit leichter Abwinklung. PP-Schachtkonus DN 1000 in Bauhöhen von 50 - 75 cm mit lichter Einstiegsöffnung von 625 mm sowie Schachtringe DN 1000 in Bauhöhen von 50 bis 100 cm. Schachtbauteile mit integrierten, hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen nach EN 13598-2 bzw. EN 14396, Steigstufenabstand: 25 cm. Schachtbauteile mit horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, inklusive 3-seitiger Lippendichtung nach EN 681-1 und DIN 4060 als Element-Dichtung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckungen rund, mit Einstiegsöffnungen DN = 610 mm, entsprechend Baugrundsätzen DIN EN 124/DIN 1229 liefern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klasse D mit Begu-Rahmen.  Deckel aus Gusseisen und Beton mit Lüftungsöffnungen. Bauhöhe 160 mm. Ausführung mit Schmutzfängern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt, mit Kreuzstange. Max. zulässige Gesamthöhe der verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm. Einschließlich Betonauflagering BARD 67 VS zur direkten, verschiebesicheren Montage und Dichtung ES 63 IM. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachthersteller : Fa. ROMOLD, Surheim, oder gleichwertig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Ausführung der Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten, Hinterfüllen des Bauwerks und Abfuhr sowie Beseitigung des Verdrängungsbodens auf Kosten des AN, höhenmäßige Anpassung der Abdeckung an Geländeoberkante. Das Einkürzen der Schächte auf das genaue Maß wird nicht gesondert vergütet. Herstellen einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht unter dem Schachtboden aus Kies-Sand oder Sand. Das Füllmaterial muss lagenweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden. Die einschlägigen DIN-Normen und ATV-Regelwerke sind zu beachten. Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu befolgen. Schächte S01 und S02. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht DN 1000 für PP-Leitungen bis 2,80 m Tiefe herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565552" RNoPart="39">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="37a5ea9d-bcf7-423f-ba0f-51b12029f862">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht für gesteckte Rohrsysteme in Regelform mit einem runden Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m, für alle Rohrmaterialien bis DN 150 PP im Kämpfer, Sohltiefe 1,76 bis 2,50 m, flucht- und höhengerecht als Durchlaufschacht herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">SW-Einstiegschacht entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 aus 100%-igem Neumaterial ohne Recyclinganteile, sortenrein, auftriebssicher und ohne Schäumungszusätze, mit nachfolgend beschriebenen Einzelbauteilen hergestellt: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Schachtboden DN 1000 als vollwandiges Fertigteil mit außenliegenden Rippen und Flachboden, mit Zu- und Ablauf DN 150 mm für gelenkige Einbindung als Muffe ausgeführt. Einschließlich der erforderlichen Form- und Übergangsstücke zum Übergang auf weiterführende SW-Leitung DN 150 mm PP. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berme 1BB mit Bermenhöhe 1/1D mit heller, strukturierter und rutschhemmender Bermenfläche für Hauptgerinne DN 150 mit Zulauf DN 150 unter 90° abgewinkelt. PP-Schachtkonus DN 1000 in Bauhöhen von 50 - 75 cm mit lichter Einstiegsöffnung von 625 mm sowie Schachtringe DN 1000 in Bauhöhen von 50 bis 100 cm. Schachtbauteile mit integrierten, hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen nach EN 13598-2 bzw. EN 14396, Steigstufenabstand: 25 cm. Schachtbauteile mit horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, inklusive 3-seitiger Lippendichtung nach EN 681-1 und DIN 4060 als Element-Dichtung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckungen rund, mit Einstiegsöffnungen DN = 610 mm, entsprechend Baugrundsätzen DIN EN 124/DIN 1229 liefern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klasse D mit Begu-Rahmen.  Deckel aus Gusseisen und Beton mit Lüftungsöffnungen. Bauhöhe 160 mm. Ausführung mit Schmutzfängern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt, mit Kreuzstange. Max. zulässige Gesamthöhe der verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm. Einschließlich Betonauflagering BARD 67 VS zur direkten, verschiebesicheren Montage und Dichtung ES 63 IM. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachthersteller : Fa. ROMOLD, Surheim, oder gleichwertig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Ausführung der Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten, Hinterfüllen des Bauwerks und Abfuhr sowie Beseitigung des Verdrängungsbodens auf Kosten des AN, höhenmäßige Anpassung der Abdeckung an Geländeoberkante. Das Einkürzen der Schächte auf das genaue Maß wird nicht gesondert vergütet. Herstellen einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht unter dem Schachtboden aus Kies-Sand oder Sand. Das Füllmaterial muss lagenweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden. Die einschlägigen DIN-Normen und ATV-Regelwerke sind zu beachten. Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu befolgen. Schacht S03. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht DN 1000 für PP-Leitungen bis 2,50 m Tiefe herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1059062" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b214e61f-0b42-4ca3-9696-3da9039b4dfe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht für gesteckte Rohrsysteme in Regelform mit einem runden Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m, für alle Rohrmaterialien bis DN 150 PP im Kämpfer, Sohltiefe 1,76 bis 2,00 m, flucht- und höhengerecht als Durchlaufschacht mit zwei Zuläufen herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">SW-Einstiegschacht entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 aus 100%-igem Neumaterial ohne Recyclinganteile, sortenrein, auftriebssicher und ohne Schäumungszusätze, mit nachfolgend beschriebenen Einzelbauteilen hergestellt: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Schachtboden DN 1000 als vollwandiges Fertigteil mit außenliegenden Rippen und Flachboden, Ablauf DN 150 mm sowie zwei Zuläufe unter 180° und 270° abgewinkelt, inklusive gelenkiger Einbindung als Muffe ausgeführt. Einschließlich der erforderlichen Form- und Übergangsstücke zum Übergang auf weiterführende SW-Leitung DN 150 mm PP. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berme mit Bermenhöhe 1/1D mit heller, strukturierter und rutschhemmender Bermenfläche für Hauptgerinne DN 150 mit vg. Zuläufen 150 mm. PP-Schachtkonus DN 1000 in Bauhöhen von 50 - 75 cm mit lichter Einstiegsöffnung von 625 mm sowie Schachtringe DN 1000 in Bauhöhen von 50 bis 100 cm. Schachtbauteile mit integrierten, hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen nach EN 13598-2 bzw. EN 14396, Steigstufenabstand: 25 cm. Schachtbauteile mit horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, inklusive 3-seitiger Lippendichtung nach EN 681-1 und DIN 4060 als Element-Dichtung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckungen rund, mit Einstiegsöffnungen DN = 610 mm, entsprechend Baugrundsätzen DIN EN 124/DIN 1229 liefern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klasse D mit Begu-Rahmen.  Deckel aus Gusseisen und Beton mit Lüftungsöffnungen. Bauhöhe 160 mm. Ausführung mit Schmutzfängern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt, mit Kreuzstange. Max. zulässige Gesamthöhe der verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm. Einschließlich Betonauflagering BARD 67 VS zur direkten, verschiebesicheren Montage und Dichtung ES 63 IM. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachthersteller : Fa. ROMOLD, Surheim, oder gleichwertig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Ausführung der Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten, Hinterfüllen des Bauwerks und Abfuhr sowie Beseitigung des Verdrängungsbodens auf Kosten des AN, höhenmäßige Anpassung der Abdeckung an Geländeoberkante. Das Einkürzen der Schächte auf das genaue Maß wird nicht gesondert vergütet. Herstellen einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht unter dem Schachtboden aus Kies-Sand oder Sand. Das Füllmaterial muss lagenweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden. Die einschlägigen DIN-Normen und ATV-Regelwerke sind zu beachten. Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu befolgen. Schacht S04. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht DN 1000 für PP-Leitungen bis 2,00 m Tiefe herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564089" RNoPart="41">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="beab6c21-841f-4954-9b89-eeb5de0953ec">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschließlich Formstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Rohrleitung DN 150 PP. Schacht aus PE/PP nach DIN EN 13598-2 und DIN EN 476. Öffnung für Rohranschluss wird nicht gesondert berechnet. Anschluss mit Schachtanschluss- und Gelenkstück.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 150 PP an Schacht anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564090" RNoPart="42">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="cce379bc-2e8d-4bb9-bbca-fc43c6de2270">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neu hergestellte Rohrleitung DN 150 PP in vorhandenes Schachtbauwerk des SW-Hauptstrangs westlich der Kreissporthalle anschließen und dicht einbinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neue Schachtöffnung DN 150 PP im Bauwerk aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-1 oder Mauerwerk durch Kernbohrung herstellen, inklusive Durchstoßen des bestehenden Auftritts/Gerinnes, grundwasserdichtes Schachtfutter DN 150 einbauen und neue Rohrleitung z.B. durch Gliederkettendichtung dicht einbinden. Anschluss mit Schachtanschluss- bzw. Gelenkstück. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Neue Rohrleitung DN 150 PP an vorhandenen Schacht anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564093" RNoPart="43">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d74e2310-b5b9-4366-9de6-f5881561ab1a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Anschlußleitungen von DN 100 bis 150 mm Beton/Stz/PVC/PP im Zuge der SW-Leitungsneuverlegung abschnittsweise entsprechend dem Bau- fortschritt erschütterungsfrei abbrechen bzw. ausbauen. In mehreren Einzel- längen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen = vorhandene, nach Leitungsverlegung außer Betrieb genommene Grundstücksanschlüsse innerhalb der Rohrgräben. Die vollständig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben erschütterungsfrei zu trennen, abzubrechen und abzutransportieren. Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Erdarbeiten in Boden der Bodenklassen 3 bis 5 gemäß DIN 18300 : 2012 werden nicht gesondert vergütet. Tiefe der Rohrleitungen über 1,00 bis 2,50 m unter OK Gelände. Aufrechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen Grundstücksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergütet. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Anschlußleitungen von DN 100 bis 150 Beton/Stz/PVC/PP abbrechen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1060382" RNoPart="44">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bd68cb96-52e7-4f60-ac53-5dc976b96662">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrisolierung für SW-Rohr-DN 150 herstellen. Zur Isolation der SW-Anschlußleitung bzw. zur Reduzierung des Wärmeverlustes. Rohrisolierschale, L = 0,50 m, aus Steinwolle mit umfassender Alukaschierung, Durchmesser innen 55 mm, Dämmschichtdicke 40 mm. Vg. Rohrleitung vor oder nach der Leitungsverlegung im Bereich des Schwanenhalses einschließlich der Rohrbögen mit der Isolierschale komplett umlaufend einfassen, die Stöße der Isolierung mit zugehörigem Klebeband aus Alu, Abmessung 50 mm x 10 m, dichten und verschließen. Einschließlich aller Arbeiten. Abbruchgut aufnehmen und auf Kosten des AN beseitigen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrisolierung herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_564975" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">RW-Kanalneubau </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_565074" RNoPart="1">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="bb555c3a-130c-423a-afa4-00f9a8ef6604">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Künzelstabuntersuchung mit leichter Rammsonde (DPL 10), nach DIN EN ISO 22476-1, Spitzendurchmesser 3,57 cm, Spitzenquerschnitt A = 10 cm². Geforderter Verdichtungswert für Leitungsgräben mit Bodentausch wie in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen beschrieben. Prüfung nur im Beisein des AG, einschließlich Anfertigung eines Protokolls. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollkünzelstabuntersuchung nach einer evtl. Nachverdichtung werden nicht vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Künzelstabuntersuchung durchführen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565075" RNoPart="2">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="bff88a3b-ea34-4117-b434-bd97b42fceb8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben, einschließlich Schachtbaugruben, profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug des Oberbodens oder der anstehenden Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012. Aushubboden der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe über 1,01 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite für Stufen- und Einzelrohrgraben DN 150 - 300 mm PP des RW-Hauptkanals und der RW-Anschlüsse mit beengten Platzverhältnissen. Verbau wird gesondert berechnet. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung wird nicht gesondert berechnet. Aushub wird zum Zufüllen nicht verwendet. Zufüllen der Baugrube nach Verlegen der Leitung wird gesondert berechnet. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Schulgelände, parallel zu Sportanlagen und angrenzenden Bewuchs, insbesondere im Leitungsabschnitt vorh. R bis R03 sind einzurechnen (z. B. Vorkopfbetrieb).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub geht in Eigentum des AN und wird auf Kosten des AN beseitigt. Aus- hubarbeiten in unbefestigten Bereichen auf dem Sportgelände.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben und beseitigen, DN 150 - 300 mm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565076" RNoPart="3">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="80c98a3c-b024-410e-b671-8f2cc7d36243">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben, einschließlich Schachtbaugruben, profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung oder des anstehenden Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012. Aushubboden der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe über 1,01 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite für Stufen- und Einzel- rohrgraben DN 150 - 300 PP als RW-Hauptkanal und für RW-Anschlüsse. Verbau wird gesondert berechnet. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung wird nicht gesondert berechnet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeigneten Aushub zur Wiederverwendung fördern, im Baufeld seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung wiederaufnehmen, in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise verdichten. Durch Bauwerke, Schächte und Leitungen bzw. Leitungszonen verdrängter Aushub geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Verdichten auf 97 % einfache Proctordichte. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Leitungsabschnitt vorh. R bis R03 sind einzurechnen (z. B. Vorkopfbetrieb).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Schachtbaugruben DN 150 - 300 ausheben wie vor, jedoch Aushub wieder einbauen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565101" RNoPart="4">
                    <Qty>125.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="75f37152-c042-42b6-8eed-4813f616c134">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächige Abgrabung der hügelartigen Erhebung zwischen Laufbahn und Multifunktionsanlage profilgerecht herstellen. Aushubarbeiten in unbefestigten Bereichen auf dem Sportplatzgelände mit einer Grundfläche von etwa 450 m², Aushubtiefen über 0,50 bis 1,0 m. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Aushubtiefe wird gerechnet ab OF Gelände, unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Boden der Klasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012. Aushubboden der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. Unrat, größere Steine usw. vor und während der Arbeiten aussondern und ordnungsgemäß beseitigen. Findlinge sind Eigentum des AG und werden auf Gelände platziert. Bodenaushub laden, innerhalb des Baugrundstückes fördern, aufnehmen, und zum Abtransport von der Baustelle auf LKW laden. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Aushub geht in Eigentum des AN und wird auf Kosten des AN beseitigt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Arbeiten ausschließlich mit Kettengerät bei entsprechenden Bodenverhältnissen (trockene Witterung mit uneinge- schränkter Befahrbarkeit des Baufelds) im Vorkopfbetrieb. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flächige Abgrabung im Bereich der Leitungstrassen herstellen und beseitigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565077" RNoPart="5">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="7d408bc5-f7ab-4193-9b5a-e4950c84eae3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 in Bereichen mit belasteten, verschiedenartigen Bestandteilen gemäß umweltchemischen Untersuchungen in unterschiedlichen Dicken.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Aushubboden der Zuordnungsklasse Z1 gemäß LAGA-Richtlinie mit mineralischen Fremdbestandteilen bis zu 10 Vol.-%.  Vg. Aushubboden separat aufnehmen, sach- und fachgerecht auf der Baustelle zwischenlagern, entsprechend zwischentransportieren, wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß lt. Nds.-Abfall-Gesetz bzw. LAGA-Richtlinie auf Kosten des AN beseitigen. Die Einhaltung des Entsorgungswegs entsprechend vg. Gutachten ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß anhand der Baugrunduntersuchung bzw. nach Wiegekarten/Lieferscheinen der Annahmestelle. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub der vorherigen Positionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untersuchungszeitpunkt bzw. die Aktualität der Analyseergebnisse be- rechtigt nicht zu preislichen Nachforderungen. Nachforderungen des Entsorgers oder der Deponie liegen im Verantwortungsbereich des AN. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben mit LAGA-Einstufung Z1 als Mehraufwand ausheben und beseitigen (vorläufige Annahme) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565078" RNoPart="6">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="4a6067ca-28fa-4306-a884-c9f3d9bab1ed">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 in Bereichen mit belasteten, verschiedenartigen Bestandteilen gemäß umweltchemischen Untersuchungen in unterschiedlichen Dicken.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Aushubboden der Zuordnungsklasse Z2 gemäß LAGA-Richtlinie mit mineralischen Fremdbestandteilen bis zu 10 Vol.-%.  Vg. Aushubboden separat aufnehmen, sach- und fachgerecht auf der Baustelle zwischenlagern, entsprechend zwischentransportieren, wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß lt. Nds.-Abfall-Gesetz bzw. LAGA-Richtlinie auf Kosten des AN beseitigen. Die Einhaltung des Entsorgungswegs entsprechend vg. Gutachten ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß anhand der Baugrunduntersuchung bzw. nach Wiegekarten/Lieferscheinen der Annahmestelle. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub der vorherigen Positionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untersuchungszeitpunkt bzw. die Aktualität der Analyseergebnisse be- rechtigt nicht zu preislichen Nachforderungen. Nachforderungen des Entsorgers oder der Deponie liegen im Verantwortungsbereich des AN. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben mit LAGA-Einstufung Z2 als Mehraufwand ausheben und beseitigen (vorläufige Annahme) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565080" RNoPart="7">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="d00e76ae-e30b-4627-abbd-8cb12051ac7b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasserhaltenden Boden der Bodenklasse 2 nach DIN 18300 : 2012 ausheben und auf Kosten des AN beseitigen, als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaus</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">hub. Das Vorhandensein der Bodenklasse 2 ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 2 ausheben und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565081" RNoPart="8">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="92c68cee-fd39-4886-bb0b-014957e19387">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 6 nach DIN 18300 : 2012 ausheben und auf Kosten des AN beseitigen, als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Vorhandensein der Bodenklasse 6 ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 6 ausheben und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565082" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="00496028-b6a1-4a9e-b6e7-685c2a23ca4b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 7 nach DIN 18300 : 2012 ausheben und auf Kosten des AN beseitigen, als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhanden- sein der Bodenklasse 7 ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Bodenklasse 7 ausheben und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565083" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="4ff28a2f-4031-4686-94ed-a49158121121">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen. Mauerwerk aller Arten und Abmessungen. Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhandensein von Mauerwerk ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565084" RNoPart="11">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="60df00c4-9bf9-455e-b37f-e0932426a9a0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke aller Arten und Abmessungen, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen. Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhandensein von Betonbauwerken ist der örtlichen Bauüberwachung anzu- zeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565085" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="066b6795-522b-4d7f-85e7-f0b584e13778">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke mit Bewehrung aller Arten und Abmessungen, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen. Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhandensein von Betonbauwerken mit Bewehrung ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonbauwerke mit Bewehrung, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565553" RNoPart="13">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="504c3f0e-1af8-49c1-9fc6-dc1a836e1afe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reiner Bauschutt, in der Baugrube vorgefunden, aufnehmen und separat sammeln. Bauschuttgemisch, bestehend aus rein mineralischen Abfällen und angefallenen Baumaterialien, wie z.B. Beton, Ziegel, Klinker, Mörtelreste, Fliesen oder Keramiken, mit einer Kantenlänge von maximal 50 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgängige Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub. Das Vorhanden- sein von Bauschutt ist der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reiner Bauschutt, in der Baugrube vorgefunden, aufnehmen und beseitigen (als Mehraufwand)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565086" RNoPart="14">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b992247d-c5c5-4307-90dd-b72133b83f09">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schürfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und Kabeln, in Boden der Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012, bis zu einer Tiefe von 2,0 m in der Leitungstrasse herstellen. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schürfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und Kabeln</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565087" RNoPart="15">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="3f773505-2ad2-4a7b-a7d1-b1e0ba3c6a84">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung in den vorkommenden Tiefen in Verbindung mit maschinellem Rohrgrabenaushub zur Feststellung von Kabeln, Leitungen nach Angabe der Bauleitung, als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub herstellen. Nur nach Ab- sprache mit der örtlichen Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden in Handschachtung ausheben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565088" RNoPart="16">
                    <Qty>135.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1a61730e-1f9e-47cf-ae9f-ac362270d438">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundwasserabsenkung für den Rohrgraben bei einem unabgesenktem Grund- wasserspiegel bis 1,0 m i.M. über der Rohrsohle entsprechend den ZTV ausführen. Es bleibt dem AN überlassen, ob das Absenken mit Hilfe von Bohrbrunnen, einer Vakuumanlage oder einer offenen Wasserhaltung bzw. einer Kombination der v.g. Maßnahmen erfolgt. Es ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Baugrubensohle einwandfrei trocken ist. Bei zwei Grundwasserstöcken sind die Abstände der Filter entsprechend zu verringern und in der Höhe zu staffeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbegriffen sind sämtliche für die Errichtung und den Betrieb der Grundwasser- absenkung notwendigen Brunnen, das Stellen und Vorhalten der erforderlichen Pumpen, Kessel, Filter, Aufsatzrohre, Rohrleitungen und sonstigem Zubehör, ferner sämtliche Kosten für die Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie alle Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsbetrieb von 0 bis 24 Uhr für die Dauer der Bauzeit im Grundwasser (rd. 1,5 Monate innerhalb des Frühjahrs 2026) nach der Kalkulation des Unternehmers sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzukalkulieren ist ferner das spätere Abbauen der Anlage und das sachgemäße Verfüllen der Bohrlöcher. Die Dauer der Grundwasserhaltung reicht bis zur endgültigen Fertigstellung der betreffenden Bauwerke bzw. zur Abnahme. Die Beendigung ist vorher der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen und bedarf deren Genehmigung. Für alle Lieferungen und Leistungen. Grundwasserabsenkung RW-Kanal im Einzelrohrgraben für DN 150 bis 300 mm PP. Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung ist vom AN zu beantragen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grundwasserabsenkung des RW-Rohrgrabens durchführen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565089" RNoPart="17">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6b7bf03a-a167-4a03-a541-292f643d73a2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse bis 0,10 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohrkreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohr-</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">verlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse bis 0,10 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565090" RNoPart="18">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3ce15d01-5848-45dd-9bb5-8b963b44c550">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,11 bis 0,30 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohr- kreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse von 0,11 bis 0,30 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565091" RNoPart="19">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9f3685ec-6ee4-4154-9e8d-d684e96d2539">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,31 bis 0,50 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohr- kreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse von 0,31 bis 0,50 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565092" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6302d769-4961-4637-84d9-80610670a3fd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,51 bis 1,00 m äußerer Breite (Kanal- und sonstige Rohr- kreuzungen, einschließlich Bauwerke, Hecken, Einfriedungen, Mauern, usw.) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 100 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernis über 0,51 bis 1,00 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565093" RNoPart="21">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="501808d4-04e3-403a-96e3-17562e23ee90">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel oder Längsleitungen bis 0,15 m äußerer Breite in Einzellängen aufnehmen, während der Bauarbeiten sichern (Verfahren nach Wahl des AN) und danach auf sorgfältig verdichteten Boden neu verlegen, sonst wie Position Hindernisse bis 0,10 m. Anerkannt werden nur Leitungen oder Kabel, die länger als die 3fache Grabenbreite sind.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Längsleitungen bis 0,15 m äußere Breite aufnehmen/sichern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565094" RNoPart="22">
                    <Qty>530.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b3cd0590-1e52-4ac8-ace3-a60d170318e2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Leitungsgräben, einschließlich Schachtbaugruben, nach Wahl des AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechnischen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung mit dem Zufüllen des Grabens fortschreitend zurückbauen. Erschwernis durch kreuzende Hindernisse ist einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach verbauter Fläche aus der Länge in der Achse des Verbaus horizontal, und der Höhe über Fließsohle bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis 10 cm über Gelände Oberfläche. Grabentiefe über 1,26 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite für Rohrdurchmesser DN 150 bis 300 mm PP als Stufen- und Einzelrohrgraben. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenverbau für RW-Kanal DN 150 bis 300 mm PP herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565095" RNoPart="23">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="5961f8e5-543b-43d2-a3f4-a282a61f40f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Leitungsgräben, einschließlich Schachtbaugruben, mit Stahlspund- bohlen einschließlich Abstrebungen entsprechend statischen, konstruktiven und bautechnischen Erfordernissen herstellen und nach Einbau des Bauwerks mit dem Zufüllen der Baugrube fortschreitend zurückbauen. Erschwernis durch kreuzende Hindernisse ist einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach tatsächlich verbauter Fläche aus der Länge in der Achse des Verbaus horizontal und der Höhe bis zur angegebenen Oberkante des Verbaues, andernfalls bis 10 cm über Geländeoberfläche. Der unter der Baugrubensohle liegende Anteil der Bohlen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baugrubentiefe über 1,26 bis 3,50 m. Stahlspundbohlen, einschließlich evtl. erforderlicher Aussteifungen, Gurtungen, Verankerungen, oder gleichwertig, entsprechend den Anforderungen der Baugrubensicherung. Evtl. erforderliche Gurte, Verankerungen etc. sind in den EP einzukalkulieren. Im Anschlußbereichen an die vorhandene RW-Haltung auf dem Sportplatzgelände. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konstruktionsart: ...........................................................................................</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenverbau aus Stahlspundbohlen im Anschlußbereich </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565096" RNoPart="24">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="664c3013-96b7-4d17-9591-07c7566f0e80">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. Entwässerungsleitungen verschiedener Materialien und Abmessungen im Rohrgraben des neuen RW-Kanals aufnehmen, z.B. Drainleitungen, Abläufe, RW- und SW-Hausanschlüsse usw., sauber trennen. Alte Leitung im Bereich des Rohrgrabens abbrechen. Neue muffenlose wandverstärkte PVC-Entwässerungsleitung (DN 100 bis 150) liefern, Farbe entsprechend des vorgefundenen Entwässerungssystems, und mit allen erforderlichen Formstücken (Bögen, Übergangsstücke, Reduzierstücke, Überschiebmuffen u.a.) einschließlich Kiessandbettung und Rohrummantelung bis 30 cm über Scheitel einbauen, auf Paßlänge schneiden und anschließen. In Einzellängen. Einschließlich aller Materialien und Nebenleistungen. Abgängige Materialien sind zu ersetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernisse beim Verfüllen und Verdichten des Rohrgrabens RW-Kanal sind in den EP einzurechnen und werden nicht vergütet. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen. Einschließlich der Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten. Erschwernis durch Handschachtung ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerung aufnehmen/wieder herstellen (DN 100 bis 150)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564998" RNoPart="25">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bb6b6b36-f0bb-45ac-99b3-32f197da3848">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kiessand-Unterbettung der Körnung 2/16 mm, 15 cm dick, in verdichtetem Zu- stand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite zur Auflage der Rohrleitungen DN 150 mm PP einbringen und verdichten, einschließlich zusätzlichem Bodenaushub in den anstehenden Bodenklassen und erforderlichem Verbauanteil. Auflager im Bereich der neuen RW-Anschlüsse im Stufen- und Einzelrohrgraben mit beengten Platzverhältnissen. Der verdrängte Boden geht in Eigentum des AN über und ist auf Kosten des AN zu beseitigen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kiessandunterbettung für Kunststoffrohre DN 150 mm, 15 cm stark</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564999" RNoPart="26">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6c3e17d2-63f9-4236-9c1b-3d7c4a54def8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kiessand-Unterbettung der Körnung 2/16 mm, 15 cm dick, in verdichtetem Zu- stand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite zur Auflage</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Rohrleitungen DN 200 bis 300 mm PP einbringen und verdichten, ein- schließlich zusätzlichem Bodenaushub in den anstehenden Bodenklassen und erforderlichem Verbauanteil. Auflager im Bereich des Hauptkanals im Stufen- und Einzelrohrgraben mit beengten Platzverhältnissen. Der verdrängte Boden geht in Eigentum des AN über und ist auf Kosten des AN zu beseitigen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kiessandunterbettung für Kunststoffrohre DN 200 bis 300 mm, 15 cm stark</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565002" RNoPart="27">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f6f65471-3d3f-4ea7-8639-2e0393d23caa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenersatz auf Anweisung der örtlichen Bauüberwachung herstellen. Haltungstiefe bis 3,50 m, Material: Brechkorngemisch (Splitt-Schotter- Gemisch)  2-32 mm oder Filterkies 8/32 bis 16/32 als Bodenaustausch bei einer nicht tragfähigen Baugrundsohle einbauen und verdichten, einschließlich zusätzlichem Bodenaushub in den anstehenden Bodenklassen und erforderlichem Verbauanteil. Auflager für alle Rohrleitungen der RW-Kanalisation im Stufen- und Einzelrohrgraben mit beengten Platzverhältnissen. Der verdrängte Boden geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Einbaustärke: 30 cm. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.   </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenersatz für alle RW-Rohrleitungen in 30 cm Stärke herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565003" RNoPart="28">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="9ceb67df-bdf5-4415-ab8c-dbf997f685c8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren DN 150 herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN 150 mm aus KG2000 PP-MD gemäß DIN EN 14758-1, Vollwandrohr für SLW 60 mit homo- genem Wandaufbau, Abmessung 160 x 6,2 mm, Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m² nach DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffen inklusive 3-fach-Dichtung zur Rohrverbindung, Blaues Rohr nach RAL 5015 mit weißer Innenfarbe. Auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen. Verlegetiefe bis Fließsohle über 1,01 bis 2,50 m, Einbau zur Herstellung neuer RW-Anschlüsse in Einzellängen. Verkehrsregellast = SLW 60 nach EN 1991-2.	</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Entwässerungsleitung DN 150 (KG2000) für Anschlüsse herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565004" RNoPart="29">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ad673702-2a3d-492c-bcde-84ad537c7d57">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren DN 200 herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN 200 mm aus KG2000 PP-MD gemäß DIN EN 14758-1, Vollwandrohr für SLW 60 mit homo- genem Wandaufbau, Abmessung 200 x 7,7 mm, Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m² nach DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffen inklusive 3-fach-Dichtung zur Rohrverbindung, Blaues Rohr nach RAL 5015 mit weißer Innenfarbe. Auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen. Verlegetiefe bis Fließsohle über 1,26 bis 2,50 m, Einbau als RW-Leitung in zwei Einzellängen. Verkehrsregellast = SLW 60 nach EN 1991-2.	</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Entwässerungsleitung DN 200 (KG2000) herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565005" RNoPart="30">
                    <Qty>105.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d0cb0f2e-94f2-461b-80ac-1b155e3d051a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren DN 300 herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN 300 mm aus KG2000 PP-MD gemäß DIN EN 14758-1, Vollwandrohr für SLW 60 mit homo- genem Wandaufbau, Abmessung 315 x 12,1 mm, Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m² nach DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffen inklusive 3-fach-Dichtung, werksseitig eingelegt, zur Rohrverbindung. Blaues Rohr nach RAL 5015 mit weißer Innenfarbe. Auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen. Verlegetiefe bis Fließsohle über 1,01 bis 2,50 m, Einbau im RW-Hauptkanal im Stufen- und Einzelrohrgraben. Verkehrsregellast = SLW 60 nach EN 1991-2.		</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Entwässerungsleitung DN 300 (KG2000) herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565561" RNoPart="31">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="59d26d8d-7b18-4fee-834d-0051cce96fdb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außenliegende Verfallung (in Form eines "Schwanenhalses") aus PP-Material DN 200 mm westlich der Multifunktionsfläche zur Anbindung der neuen Grundstücksentwässerung der geplanten Containeranlage herstellen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Übergang und Anschluss an die weiterführende Leitung DN 200 PP in Richtung Adolfinum, sowie u.a. erforderlicher Rohrleitung DN 200 PP, erforderlichen Übergangs- und Passstücken, Bögen in 15°- bis 30°-Abwinklung, Anschlussstücken, Dichtungen  und vollständiger Betonummantelung der vg. Formstücke aus Beton C20/25. Die Verfallung mit einer Länge von 3,0 bis 5,0 m endet auf der Geländeoberkante bzw. dem Tartanbelag der Multifunktionsfläche und wird als Überfahrschutz mit einer umlaufenden Plombe aus Aushubboden, Dicke mindestens 30 cm, versehen. Höhendifferenz zwischen durchgehender Rohrleitung und Sohle der neuen Grundstücksentwässerung über 1,60 bis 2,40 m. Einschließlich aller Arbeiten, Leistungen und Materialien. Erdarbeiten und Rohrgrabenverfüllung werden gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Außenliegende Verfallung, Höhe bis 2,40 m, zum Anschluß der Containeranlage herstellen und mit einer Bodenplombe einfassen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565007" RNoPart="32">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="66a87c9b-5b6a-49ce-9b1e-d9578f14c944">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neu verlegte Rohrleitungen DN 150 bis 200 mm PP-MD zur Abstimmung auf die Haltungslänge mittels Motorflex geradlinig trennen, säubern und entgraten. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Leitungen DN 150 bis 200 mm auf Paßlänge schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565008" RNoPart="33">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7d07a3a4-705f-48fc-bca4-191e0ec5ea3c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neu verlegte Rohrleitungen DN 300 mm PP-MD zur Abstimmung auf die Haltungslänge mittels Motorflex geradlinig trennen, säubern und entgraten. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Leitungen DN 300 mm auf Paßlänge schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565009" RNoPart="34">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9192fe7f-cf09-42ce-b2e6-b2b9fe835abc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen, Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = PP-MD-Bogen DN 150 bis 200 mm, Abwinklung 45°. Blaues Rohr mit weißer Innenfarbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Bogen DN 150 bis 200 mm in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565010" RNoPart="35">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="8701c55c-54d0-4c77-aad8-1a502aefcb40">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen, berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = PP-MD-Abzweig im Kurzrohr mit Öffnung für Anschlussleitung DN 200 mm aus PP-MD, Hauptrohr DN 300 mm aus PP-MD. Abwinklung 45°. Blaues Rohr mit weißer Innenfarbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Abzweig 300/200 mm in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565011" RNoPart="36">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="43f52fe3-2d60-4190-972a-7efd6cd78a6f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen, berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = PP-MD-Abzweig im Kurzrohr mit Öffnung für Anschlussleitung DN 150 mm aus PP-MD, Hauptrohr DN 300 mm aus PP-MD. Abwinklung 45°. Blaues Rohr mit weißer Innenfarbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Abzweig 300/150 mm in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565012" RNoPart="37">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f13b92e9-0094-4a71-8204-2f3fc3c9f71c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen, berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = PP-MD-Abzweig im Kurzrohr mit Öffnung für Anschlussleitung DN 150 mm aus PP-MD, Hauptrohr DN 200 mm aus PP-MD. Abwinklung 45°. Blaues Rohr mit weißer Innenfarbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Abzweig 200/150 mm in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565013" RNoPart="38">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f82a5c4d-7ef5-4394-aa92-5489c3e8e0ed">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen, berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = PP-MD-Abzweig im Kurzrohr mit Öffnung für Anschlussleitung DN 150 mm aus PP-MD, Hauptrohr DN 150 mm aus PP-MD. Abwinklung 45°. Blaues Rohr mit weißer Innenfarbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-MD-Abzweig 150/150 mm in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565020" RNoPart="39">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c3a996c8-177e-43cc-87dc-0b337ae808d3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen. Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau gegenüber der durchgehenden Leitung. Formstück = Verschlussteller DN 150 mm aus PP-MD, Farbe blau, Typ KG 2000 oder gleichwertig. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">V-Teller DN 150 PP-MD in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565021" RNoPart="40">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c81494d2-cdef-4547-ac79-f903cb09e8b1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück in Rohrleitung einbauen. Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau gegenüber der durchgehenden Leitung. Formstück = Verschlussteller DN 200 mm aus PP-MD, Farbe blau, Typ KG 2000 oder gleichwertig. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">V-Teller DN 200 PP-MD in Rohrleitung einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565023" RNoPart="41">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="22be170f-09ce-4cbd-987d-a166dc6d0dbe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohranschluss für Anschlussleitungen an RW-Kanal herstellen, Anschluss dichten. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) an neuen Abzweig der Sammelrohrleitung. Rohr DN der Anschlussleitung 150 bis 200 mm PP-MD, Sammelrohrleitung DN 300 PP.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohranschluss an Abzweig herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565026" RNoPart="42">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="b95081aa-57f7-495e-bb76-67478cc32787">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung aus Füllsand der Körnung 0/2 mm bis 30 cm über Rohr- scheitel in verdichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite für Rohre DN 150 bis 200 mm PP-MD im Einzelrohrgraben einbringen und verdichten. Im Bereich RW-Anschlüsse. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung DN 150 bis 200 mm PP</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565027" RNoPart="43">
                    <Qty>105.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="db525cff-2bd6-44ac-bfef-0726ecac0db5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung aus Füllsand der Körnung 0/2 mm bis 30 cm über Rohr- scheitel in verdichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite für Rohre DN 300 mm PP-MD im Stufen- und Einzelrohrgraben einbringen und verdichten. Im Bereich Hauptkanal. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung DN 300 mm PP</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565028" RNoPart="44">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="e75bb95a-e8cc-4413-905c-1b709b6eb54b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeigneten Boden entsprechend DIN EN 1610 lagenweise einbauen und verdichten. Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten, auch im Bereich der Leitungszone. Von Fließsohle bis OK Graben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Boden der Bodenklasse 3 (nichtbindiger, lehmfreier Füllkies mit Größtkorn 22 mm) gemäß DIN 18300 : 2012. Verdichten auf 97% einfache Proctordichte. Abgerechnet wird nach Aufmaß in verdichtetem Zustand im Leitungsgraben, abzüglich der Rohrverdrängung. Eine Vergütung für die Verfüllung von Schacht- und Bauwerksräumen erfolgt nicht, jedoch wird die Verdrängung für Schächte und Bauwerke nicht abgezogen. Verdrängte Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Einbau im Einzelrohrgraben für alle Rohrleitungen des RW-Kanals. Erschwernisse für das Einbauen und Verdichten in der Leitungszone (Rohrkämpfer und -scheitel sowie im Zwickel zum Rohrfuß) sowie aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden entsprechend DIN EN 1610 in Leitungsgraben einbauen und verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565029" RNoPart="45">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="1426e735-f00d-4a7e-a48c-53fa556ca46e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung in kleineren Mengen ein- bauen. Beton C 20/25. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Beton C20/25 einbauen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565557" RNoPart="46">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3f62d1e6-4876-4483-a642-9bc45090d6b2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht für gesteckte Rohrsysteme in Regelform mit einem runden Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m, für alle Rohrmaterialien bis DN 300 PP im Kämpfer, Sohltiefe 1,76 bis 2,50 m, flucht- und höhengerecht als Durchlaufschacht herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">RW-Einstiegschacht entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 aus 100%-igem Neumaterial ohne Recyclinganteile, sortenrein, auftriebssicher und ohne Schäumungszusätze, mit nachfolgend beschriebenen Einzelbauteilen hergestellt: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Schachtboden DN 1000 als vollwandiges Fertigteil mit außenliegenden Rippen und Flachboden, mit Zu- und Ablauf DN 300 mm für gelenkige Einbindung als Muffe ausgeführt. Einschließlich der erforderlichen Form- und Übergangsstücke zum Übergang auf weiterführende RW-Leitung DN 300 mm PP. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berme 1BB mit Bermenhöhe 1/1D mit heller, strukturierter und rutschhemmender Bermenfläche für Hauptgerinne DN 300 mit leichter Abwinklung. PP-Schachtkonus DN 1000 in Bauhöhen von 50 - 75 cm mit lichter Einstiegsöffnung von 625 mm sowie Schachtringe DN 1000 in Bauhöhen von 50 bis 100 cm. Schachtbauteile mit integrierten, hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen nach EN 13598-2 bzw. EN 14396, Steigstufenabstand: 25 cm. Schachtbauteile mit horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, inklusive 3-seitiger Lippendichtung nach EN 681-1 und DIN 4060 als Element-Dichtung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckungen rund, mit Einstiegsöffnungen DN = 610 mm, entsprechend Baugrundsätzen DIN EN 124/DIN 1229 liefern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klasse D mit Begu-Rahmen.  Deckel aus Gusseisen und Beton mit Lüftungsöffnungen. Bauhöhe 160 mm. Ausführung mit Schmutzfängern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt, mit Kreuzstange. Max. zulässige Gesamthöhe der verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm. Einschließlich Betonauflagering BARD 67 VS zur direkten, verschiebesicheren Montage und Dichtung ES 63 IM. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachthersteller : Fa. ROMOLD, Surheim, oder gleichwertig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Ausführung der Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten, Hinterfüllen des Bauwerks und Abfuhr sowie Beseitigung des Verdrängungsbodens auf Kosten des AN, höhenmäßige Anpassung der Abdeckung an Geländeoberkante. Das Einkürzen der Schächte auf das genaue Maß wird nicht gesondert vergütet. Herstellen einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht unter dem Schachtboden aus Kies-Sand oder Sand. Das Füllmaterial muss lagenweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden. Die einschlägigen DIN-Normen und ATV-Regelwerke sind zu beachten. Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu befolgen. Schächte R01 und R02. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht DN 1000 für PP-Leitungen bis 2,50 m Tiefe herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565558" RNoPart="47">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a8a60d09-5bb3-40ef-b99f-39476660c524">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht für gesteckte Rohrsysteme in Regelform mit einem runden Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m, für alle Rohrmaterialien bis DN 300 PP im Kämpfer, Sohltiefe 1,26 bis 1,75 m, flucht- und höhengerecht als Durchlaufschacht herstellen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">RW-Einstiegschacht entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 aus 100%-igem Neumaterial ohne Recyclinganteile, sortenrein, auftriebssicher und ohne Schäumungszusätze, mit nachfolgend beschriebenen Einzelbauteilen hergestellt: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PP-Schachtboden DN 1000 als vollwandiges Fertigteil mit außenliegenden Rippen und Flachboden, mit Zu- und Ablauf DN 300 mm für gelenkige Einbindung als Muffe ausgeführt. Einschließlich der erforderlichen Form- und Übergangsstücke zum Übergang auf weiterführende SW-Leitung DN 200 bis 300 mm PP. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berme 1BB mit Bermenhöhe 1/1D mit heller, strukturierter und rutschhemmender Bermenfläche für Hauptgerinne DN 300 mm PP mit Zulauf DN 200 mm PP unter 90° abgewinkelt. PP-Schachtkonus DN 1000 in Bauhöhen von 50 - 75 cm mit lichter Einstiegsöffnung von 625 mm sowie Schachtringe DN 1000 in Bauhöhen von 50 bis 100 cm. Schachtbauteile mit integrierten, hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen nach EN 13598-2 bzw. EN 14396, Steigstufenabstand: 25 cm. Schachtbauteile mit horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, inklusive 3-seitiger Lippendichtung nach EN 681-1 und DIN 4060 als Element-Dichtung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckungen rund, mit Einstiegsöffnungen DN = 610 mm, entsprechend Baugrundsätzen DIN EN 124/DIN 1229 liefern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klasse D mit Begu-Rahmen.  Deckel aus Gusseisen und Beton mit Lüftungsöffnungen. Bauhöhe 160 mm. Ausführung mit Schmutzfängern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt, mit Kreuzstange. Max. zulässige Gesamthöhe der verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm. Einschließlich Betonauflagering BARD 67 VS zur direkten, verschiebesicheren Montage und Dichtung ES 63 IM. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachthersteller : Fa. ROMOLD, Surheim, oder gleichwertig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Ausführung der Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten, Hinterfüllen des Bauwerks und Abfuhr sowie Beseitigung des Verdrängungsbodens auf Kosten des AN, höhenmäßige Anpassung der Abdeckung an Geländeoberkante. Das Einkürzen der Schächte auf das genaue Maß wird nicht gesondert vergütet. Herstellen einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht unter dem Schachtboden aus Kies-Sand oder Sand. Das Füllmaterial muss lagenweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden. Die einschlägigen DIN-Normen und ATV-Regelwerke sind zu beachten. Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu befolgen. Schacht R03. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PP-Einstiegsschacht DN 1000 für PP-Leitungen bis 1,75 m Tiefe herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565038" RNoPart="48">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="759863e8-e1db-48d2-a48d-9b89945d0fe7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Rohrleitung DN 150 mm aus PP-MD (KG2000). Schacht aus PE/PP nach DIN EN 13598-2 und DIN EN 476, Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden und wird nicht gesondert berechnet. Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtanschluss für Rohrleitung DN 150 PP-MD herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565039" RNoPart="49">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c06e8f3c-5d83-4a0f-8685-27820a6ed9b4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Rohrleitung DN 200 mm aus PP-MD (KG2000). Schacht aus PE/PP nach  DIN EN 13598-2 und DIN EN 476, Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden und wird nicht gesondert berechnet. Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtanschluss für Rohrleitung DN 200 PP-MD herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565040" RNoPart="50">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3c7e89bb-5e4f-4ac3-9b3a-89c40f894e7b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Rohrleitung DN 300 mm aus PP-MD (KG2000). Schacht aus PE/PP nach DIN EN 13598-2 und DIN EN 476, Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden und wird nicht gesondert berechnet. Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtanschluss für Rohrleitung DN 300 PP-MD herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565560" RNoPart="51">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="76efbc99-9f8b-4060-8ae1-16f8b99120ab">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neu hergestellte Rohrleitung DN 300 PP in vorhandenes Schachtbauwerk des RW-Hauptstrangs westlich der Kreissporthalle anschließen und dicht einbinden. Neue Schachtöffnung DN 300 PP im Bauwerk aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-1 oder Mauerwerk durch Kernbohrung herstellen, inklusive Durchstoßen des bestehenden Auftritts/Gerinnes, grundwasserdichtes Schachtfutter DN 300 einbauen und neue Rohrleitung z.B. durch Gliederkettendichtung dicht einbinden. Anschluss mit Schachtanschluss- bzw. Gelenkstück. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Neue Rohrleitung DN 300 PP an vorhandenen Schacht anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565044" RNoPart="52">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e5cddaf1-b91a-4710-a798-ab7fe4b5de95">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrenden von nicht ausgebauten Rohrleitungen DN 150 mm Beton/Stb/PVC/ PP bzw. Schachtöffnungen von nicht ausgebauten Schächten wasserdicht ver- schließen. Es ist sicherzustellen, dass kein Wasser und kein Boden in die abgetrennten Leitungsbereich eindringen kann. Einschließlich aller Materialien und Leistungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Rohrenden DN 150 mm PVC wasserdicht verschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565045" RNoPart="53">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f497ae12-6553-4edd-8388-bc6e5e635423">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Rohrleitungen von DN 150 bis 300 mm Beton/PVC/Stz im Zuge der Leitungsneuverlegung abschnittsweise entsprechend dem Baufortschritt erschütterungsfrei abbrechen bzw. ausbauen. In mehreren Einzellängen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen = vorhandene, nach Leitungsverlegung außer Betrieb genommene RW-Kanäle innerhalb der Rohrgräben. Die vollständig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben erschütterungsfrei zu trennen, abzubrechen und abzutransportieren. Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und wird auf Kosten des AN beseitigt. Erdarbeiten in Boden der Bodenklassen 3 bis 5 gemäß DIN 18300 : 2012 werden nicht gesondert vergütet. Tiefe der Rohrleitungen über 1,00 bis 2,00 m unter OK Gelände. Aufrechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen Grundstücksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergütet. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Rohrleitungen von DN 150 bis 300 Beton/PVC/Stz abbrechen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565046" RNoPart="54">
                    <Qty>135.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="71c14950-dd8d-4c2d-931b-2a6c6c3f5666">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Regenwasserkanal, betrieben oder neu erstellt, zur Abnahme oder Prüfung seiner Verwendungsfähigkeit mittels Fernsehauge überprüfen, einschließlich Anfertigen von Einzelfotos beliebiger Anzahl an jeder Stelle, Gestellung, Vorhaltung, Einbau und Ausbau sämtlicher Geräte und Vergleichbarem, der Bedienung aller Betriebsmittel, der Verkehrssicherheit und aller Nebenarbeiten sowie der TV-Aufzeichnung auf USB-Stick inklusive Haltungsprotokolle und Videostatistik auf Papier. Die Bildabzüge sind der örtlichen Bauüberwachung in einem Hefter vor der Abnahme zu übergeben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mehrmaliges Anfahren und Abtransportieren bei Einzelhaltungen und kurzen Kanalhaltungen sind einzukalkulieren, gleichfalls das vorausgehende Spülen der Kanäle. Abgerechnet werden die tatsächlichen überprüften Kanallängen. Für die Dauer der TV-Untersuchung ist der Abwasserabfluss zu unterbrechen und ggf. mittels Pumpen überzuleiten. Die Sohle des Kanals muss wasserfrei sein. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Untersuchungsdaten sind anhand des ATV-Merkblattes M 143 Teil 2 in einem speziell strukturierten Format digital (PROKIS oder ISYBAU-XML) abzuliefern. Anschlussstutzen und Abzweige sind einzustationieren. Kanal in betriebenem Zustand, Wasserhaltung und vorausgehendes Spülen der Kanäle werden nicht gesondert vergütet. Regenwasserkanal DN 200 bis 300 mm aus PP einschließlich der RW-Anschlussleitungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Regenwasserkanal DN 200 bis DN 300 mm optisch untersuchen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1059063" RNoPart="55">
                    <Qty>135.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="b17c2a6a-4c9d-4881-99c0-af975939c1af">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasserdichtigkeit der neu hergestellten RW-Kanäle nach DIN EN 1610, Punkt 14, bzgl. u.a. Prüfdauer, Prüfdruck und -vorbereitung, prüfen. Einschließlich aller Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen, Einfüllen und Ableiten des Wassers und An- und Abtransport der erforderlichen Geräte. Prüfung im Beisein des AG einschließlich Prüfprotokoll. Regenwasserkanal DN 200 bis 300 mm PP.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wasserdichtigkeit neuer RW-Kanäle prüfen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_565047" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Leerrohranlage/Kabel</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_565048" RNoPart="1">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5d6f30a6-4a4e-4796-b425-02d9b2f285d6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Künzelstabuntersuchung mit leichter Rammsonde (DPL 10), nach DIN EN ISO 22476-1, Spitzendurchmesser 3,57 cm, Spitzenquerschnitt A = 10 cm2. Geforderter Verdichtungswert für Leitungsgräben mit Bodentausch wie in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen beschrieben. Prüfung nur im Beisein des AG, einschl. Anfertigung eines Protokolls. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:3pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollkünzelstabuntersuchung nach einer evtl. Nachverdichtung werden nicht vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Künzelstabuntersuchung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565049" RNoPart="2">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="d65d5826-4d2b-4200-8f49-f985e765cf75">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben, einschl. Schachtbaugruben, profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonstein-Befestigung oder Oberbodendicke bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Rohrsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012. Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. Grabentiefe über 0,76 bis 1,00 m, lichte Grabenbreite bis 0,40 m für einen Leerrohr-Einzelrohrgraben (Glasfaserleitung oder Elektrokabel) mit einer durchgängigen Überdeckung von 0,60 m. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau und Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 cbm Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung werden nicht gesondert berechnet. Aushub wird zum Zufüllen nicht verwendet. Zufüllen der Baugrube nach Verlegen der Leitung wird gesondert berechnet. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Verdichten auf 97% einfache Proctordichte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub aufnehmen, im Baustellenbereich zwischentransportieren, von der Baustelle entfernen und auf Kosten des AN beseitigen.  Erschwernisse aufgrund beengter Platzverhältnisse (z.B. Vorkopfbetrieb, Handschachtung) sind einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Schachtbaugruben für ein Leerrohr ausheben und beseitigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565562" RNoPart="3">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="c0189940-7329-4108-8f42-d7495863fc1a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben, einschl. Schachtbaugruben, profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonstein-Befestigung oder Oberbodendicke bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Rohrsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012. Aushubboden der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA M20. Grabentiefe über 0,76 bis 1,00 m, lichte Grabenbreite bis 0,60 m für einen Rohrgraben mit zwei parallel angeordneten Medienleitungen (Glasfaser- und Elektrokabel) mit einer durchgängigen Überdeckung von 0,60 m. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau und Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 cbm Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung werden nicht gesondert berechnet. Aushub wird zum Zufüllen nicht verwendet. Zufüllen der Baugrube nach Verlegen der Leitung wird gesondert berechnet. Erforderlicher Längstransport wird nicht gesondert vergütet. Verdichten auf 97% einfache Proctordichte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub aufnehmen, im Baustellenbereich zwischentransportieren, von der Baustelle entfernen und auf Kosten des AN beseitigen.  Erschwernisse aufgrund beengter Platzverhältnisse (z.B. Vorkopfbetrieb, Handschachtung) sind einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Schachtbaugruben für zwei parallel verlaufende Leerrohre ausheben und beseitigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1035988" RNoPart="4">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="47421fa6-a2b5-4c23-a4f0-2cb2f955e9f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 in Bereichen mit belasteten, verschiedenartigen Bestandteilen gemäß umweltchemischen Untersuchungen in unterschiedlichen Dicken.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Aushubboden der Zuordnungsklasse Z1 gemäß LAGA-Richtlinie mit mineralischen Fremdbestandteilen bis zu 10 Vol.-%.  Vg. Aushubboden separat aufnehmen, sach- und fachgerecht auf der Baustelle zwischenlagern, entsprechend zwischentransportieren, wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß lt. Nds.-Abfall-Gesetz bzw. LAGA-Richtlinie auf Kosten des AN beseitigen. Die Einhaltung des Entsorgungswegs entsprechend vg. Gutachten ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß anhand der Baugrunduntersuchung bzw. nach Wiegekarten/Lieferscheinen der Annahmestelle. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub der vorherigen Positionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untersuchungszeitpunkt bzw. die Aktualität der Analyseergebnisse be- rechtigt nicht zu preislichen Nachforderungen. Nachforderungen des Entsorgers oder der Deponie liegen im Verantwortungsbereich des AN. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben mit LAGA-Einstufung Z1 als Mehraufwand ausheben und beseitigen (vorläufige Annahme) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1035989" RNoPart="5">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="a751b3f4-e4da-4917-ab86-edcc8435797c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, unter Abzug der Betonsteinbefestigung bzw. ab OF des vorhandenen Planums bis Fließsohle. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgraben, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 in Bereichen mit belasteten, verschiedenartigen Bestandteilen gemäß umweltchemischen Untersuchungen in unterschiedlichen Dicken.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material = Aushubboden der Zuordnungsklasse Z2 gemäß LAGA-Richtlinie mit mineralischen Fremdbestandteilen bis zu 10 Vol.-%.  Vg. Aushubboden separat aufnehmen, sach- und fachgerecht auf der Baustelle zwischenlagern, entsprechend zwischentransportieren, wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß lt. Nds.-Abfall-Gesetz bzw. LAGA-Richtlinie auf Kosten des AN beseitigen. Die Einhaltung des Entsorgungswegs entsprechend vg. Gutachten ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß anhand der Baugrunduntersuchung bzw. nach Wiegekarten/Lieferscheinen der Annahmestelle. Als Mehraufwand zum Rohrgrabenaushub der vorherigen Positionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untersuchungszeitpunkt bzw. die Aktualität der Analyseergebnisse be- rechtigt nicht zu preislichen Nachforderungen. Nachforderungen des Entsorgers oder der Deponie liegen im Verantwortungsbereich des AN. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben und Baugruben mit LAGA-Einstufung Z2 als Mehraufwand ausheben und beseitigen (vorläufige Annahme) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565050" RNoPart="6">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="32d126dc-b70b-46ef-a122-0b32fa4c13c2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung in den vorkommenden Tiefen in Verbindung mit maschinellem Rohrgrabenaushub zur Feststellung von Kabeln, Leitungen nach Angabe der Bauleitung, als Zulage zum Rohrgrabenaushub herstellen. Nur nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden in Handschachtung ausheben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565051" RNoPart="7">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="99381c7a-429a-41eb-86fe-f3462854043f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schürfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und Kabeln, in Boden der Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 : 2012 bis zu einer Tiefe von 1,25 m auf der Leitungstrasse herstellen. Als Mehraufwand zum Leitungsgrabenaushub.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schürfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und Kabeln</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565564" RNoPart="8">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f56db9c3-5e92-4aff-b6a5-d6cf1cd998f2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse bis 0,10 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohrkreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohr-</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">verlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse bis 0,10 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565565" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="bdee12b6-f73c-4d0a-9b41-fdc48292486a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,11 bis 0,30 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohr- kreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse von 0,11 bis 0,30 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565566" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="fe761041-75c5-4eb5-a323-21abc7bda55a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse über 0,31 bis 0,50 m äußerer Breite (Kabel- und sonstige Rohr- kreuzungen) unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet. Liegen mehrere Hindernisse nebeneinander, so wird für je 50 cm Breite ein Hindernis vergütet. Anerkannt werden nur solche von der Bauleitung örtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Bestandsplänen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse von 0,31 bis 0,50 m Breite unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565563" RNoPart="11">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="fe73b04b-14a4-4ba1-a3b0-c918c6c21c3c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maschendrahtzaun, Höhe ca. 2,0 m, mit Spannschlössern, Querriegeln, Pfosten und Pfostenfundamenten im Abstand von ca. 2 m als Begrenzung des Sportplatzgeländes unterfahren, als Mehraufwand für erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung bis zur Grabensohle. Zusätzliche Handschachtung, auch unter dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30 cm um das Hindernis herum, wird nicht vergütet.  Hindernisse sind bei Längsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu säubern und auf sorgfältig verdichtetem Material neu zu verlegen. Fehlendes oder beschädigtes Material ist neu zu liefern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In einer zusammenhängenden Einzellänge. Zaunhöhe bis 2,0 m. Abbruchgut und nicht wiederverwendbare Materialien gehen in Eigentum des AN über und werden auf Kosten des AN beseitigt. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bestehende Zaunanlage des Sportplatzes für Leerrohranlage unterfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565055" RNoPart="12">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="97b2558d-9628-4043-b345-52949e35ccd8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrauflager der Körnung 0/2 mm entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite bis 0,40 m zur Auflage eines Kabelleerrohres  DN 110 PEHD  einbauen und verdichten, einschließlich zusätzlichen Erd- und Verbauarbeiten. Dicke = 15 cm. Abgezeichnete Liefer- bzw. Wiegescheine sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrauflager für Kabelleerrohr herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565568" RNoPart="13">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0de4d2ea-21a9-4bc7-b625-85ffec87ff2a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrauflager der Körnung 0/2 mm entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite 0,60 m zur Auflage der zwei parallel angeordneten Kabelleerrohre  DN 110 PEHD  einbauen und verdichten, einschließlich zusätzlichen Erd- und Verbauarbeiten. Dicke = 15 cm. Abgezeichnete Liefer- bzw. Wiegescheine sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrauflager für Kabelleerrohranlagen herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565056" RNoPart="14">
                    <Qty>210.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="2ba33376-5b51-423b-97cc-1a7d00f0fa80">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flexibles Kabellschutzrohr DN 110 aus PEHD, halogenfrei, Farbe schwarz, biegefähig, mit einseitig angesteckter Doppelsteckmuffe, in Verbundbauweise, außen gewellt und innen glatt, einschließlich der Profildichtringe WD für eine wasserdichte Verbindung, der serienmäßigen Einzugsschnur und des eingezogenem Zugdrahtes, sowie aller dazu benötigten Materialien, nach DIN EN 1610 und den Verlegeanweisungen des Herstellers als Ringware liefern und im separaten Rohrgraben der Pos. 1.6.2 und 1.6.3 einzeln oder parallel angeordnet verlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leerrohre mit dauerhafter Bedruckung oder Heißprägung. Passstücke bis zu einer Länge von 0,75 m, Rohrbögen, Formstücke (Abzweige, Reinigungsrohre) und Rohrverbindungen (Übergangsstücke, Übergangsrohre und -bögen, Überschiebmuffen, Mengering-Doppeldichtungen) werden übermessen. Passstücke werden nur vergütet, wenn sie zwingend erforderlich sind, z.B. als Verbindung zwischen zwei Formstücken.  Die Kabelleerrohre und Muffen müssen dicht sein. An Formstücken und Rohrverbindungen dürfen keine Kürzungen vorgenommen werden, gerade Rohre dürfen nur mit Geräten geschnitten werden, die einen einwandfreien rechtwinkligen Schnitt gewährleisten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr DA 110, Innendurchmesser 93 mm, als Ringware zur Ausformung der Radien mit einem Biegeradius &gt; 500 mm einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PE-Kabelschutzrohr DA 110 mit Zugdraht im Leerrohrgraben verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565057" RNoPart="15">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="acb4b6bc-5521-4749-9e24-3e757290508a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flexibles Kabellschutzrohr DN 110 aus PEHD, halogenfrei, Farbe schwarz, biegefähig, mit einseitig angesteckter Doppelsteckmuffe, als Ringware liefern wie vor, einschl. der zugehörigen Pass- und Formstücke und Herstellung der wasserdichten Rohrverbindungen, jedoch nach den Verlegeanweisungen des Herstellers im Rohrgraben der neuen SW-Hauptkanals der Pos. 1.4.2/1.4.3 bzw. 1.4.26 auf Zwischenplanum parallel (2 Stück Leerrohre) mitverlegen. Die Kabelleerrohre und Muffen müssen wasserdicht sein. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenauflager für zwei parallel angeordnete Leerrohre im SW-Leitungsgraben der neuen Hauptkanäle in einer Tiefe von 0,70 bis 0,80 m herstellen. Mehrbreiten im Bereich der Schachtbauwerke und des Leitungsgrabens werden nicht gesondert vergütet. Anzahl der Schachtbauwerke ca. 4 Stck. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernis für Einbau und Verdichtung des Füllbodens im SW-Kanalgraben ist in diese Position einzukalkulieren. Mindestabstand der Druckrohrleitung zu Bauwerken = 10 cm. Die Kabelschutzrohre dürfen nicht über den neuen SW-Rohrleitungen verlegt werden, Mindestabstand von Rohrachse zu Rohrachse = 40 bis 60 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Parallel angeordnete PE-Kabelschutzrohre im SW-Rohrgraben mitverlegen, einschließlich Zwischenauflager</span>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565059" RNoPart="16">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="35939df5-7f14-4fad-80ad-09df293356e2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstücke in Rohrleitung, Kabelleerrohr DA 110, als Mehraufwand einbauen. Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau der Formstücke gegenüber der durchgehenden Rohrleitung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = Doppelsteckmuffe SD, DA 110 aus PEHD, für  wasserdichte Verbindung von Kabelschutzrohren fachgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Doppelsteckmuffe DA 110 einbauen, als Mehraufwand </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565060" RNoPart="17">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="38278955-2bcc-47cf-a6ef-9e40c01ba231">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstücke in Rohrleitung, Kabelleerrohr DA 110, als Mehraufwand einbauen. Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau der Formstücke gegenüber der durchgehenden Rohrleitung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück = End-Stopfen/Verschlussbecher aus PEHD für DA 110, zum dauerhaften oder baustellenbedingten Verschluss ungenutzter Rohrenden fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Endstopfen DA 110 als Mehraufwand </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565061" RNoPart="18">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="7798e5a8-859f-4520-8922-0d40294bae2f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung aus Füllsand der Körnung 0/2 mm bis 30 cm über Rohrscheitel in verdichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite bis 0,40 m für ein Kabelleerrohr im Einzelrohrgraben einbringen und verdichten. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung für Kabelleerrohr herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565570" RNoPart="19">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cf5f8097-74d3-4d03-abd8-4fb5113e6968">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung aus Füllsand der Körnung 0/2 mm bis 30 cm über Rohrscheitel in verdichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite bis 0,60 m für zwei parallel angeordnete Kabelleerrohre im Einzelrohrgraben einbringen und verdichten. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrummantelung für Kabelleerrohranlage herstellen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565062" RNoPart="20">
                    <Qty>170.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8c09de09-9498-45ef-a8fc-b665688e9ad3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Trassenband nach DIN EN 12163 in gelber Farbe mit Aufschrift "Achtung Kabel", Aufdruck dauerhaft lesbar, auf halber Höhe der Rohrummantelung (ca. 15 cm oberhalb des Rohrscheitels) im Rohrgraben mitverlegen, einschl. Herstellen des erforderlichen Zwischenplanums.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Trassenband "Elektro" verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565571" RNoPart="21">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ee243bfb-85a6-4ed8-b1cb-150762bcd678">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Trassenband nach DIN EN 12163 in gelber Farbe mit Aufschrift "Achtung Glasfaserkabel", Aufdruck dauerhaft lesbar, auf halber Höhe der Rohrummantelung (ca. 15 cm oberhalb des Rohrscheitels) im Rohrgraben mitverlegen, einschl. Herstellen des erforderlichen Zwischenplanums.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Trassenband "Glasfaser" verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565063" RNoPart="22">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="8e4c9f7a-c9cd-4e14-b12d-e9f745924909">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">PE-Kabelschacht DN 625 in wasserdichter Ausführung, aus 100% Neumaterial, ohne Recyclinganteile, sortenrein und ohne Schäumungszusätze, mit abgeflachten Seiten für die Anbindung von Leerrohren bis DN/OD200, Schachtbauhöhe über 45 bis 80 cm, herstellen.  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">PP Schachtabdeckung begehbar, wasserdicht bis 0,2 bar, geruchsdicht, DN 625, rund, mit montierten Handgriffen zur direkten verschiebesicheren Montage auf ROMOLD-Schacht, LW 625 mit Dichtung, Kindersicherheit durch demontierbare Handgriffe, Bauhöhe 1 cm, Betonauflagering ohne Verschiebesicherung für handelsübliche Abdeckung Kl. D - LW 800 mit Auflagering aus Stahlbeton C45/55, Durchmesser außen 1240 mm, lichte Öffnungsweite 840 mm, Bauhöhe 160 mm, Oberseite eben, ohne Verschiebesicherung für Abdeckungen mit Außendurchmesser &gt; 970mm, inklusive 2 Gewindehülsen M 12, zur Aufnahme einer handelsüblichen Schachtabdeckung Kl. B 125 oder Kl. D 400, Typ: BARD 84.  System ROMOLD, Typ: KS 63/80 oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung rund, mit Einstiegsöffnung DN 800 mm, entsprechend Baugrundsätzen DIN EN 124/DIN 1229 liefern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klasse B 125 mit Begu-Rahmen. Deckel aus Gusseisen und Beton ohne Lüftungsöffnungen. Bauhöhe 130 mm. Ausführung mit Schmutzfängern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt mit Kreuzstange. Maximal zulässige Höhe der verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">Ausführung sämtlicher Erd-, Verbau- und Verfüllungsarbeiten für die Baugrube und den Arbeitsraum. Sauberkeitsschicht aus Kiessand 2/16 mm unter der Bauwerkssohle mindestens 10 cm dick. Bauwerk bei Anlieferung abladen, zwischentransportieren und in die vorbereitete Baugrube flucht- und höhengerecht versetzen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschächte DN 625 aus PE wasserdicht herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565064" RNoPart="23">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="31e05e90-7949-4222-bac9-ecb43b0cbf4c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses (einschl. evtl. Formstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. PEHD-Rohr DA 110 an vorbereitete Muffe der Kabelleerrohrschächte anschließen und dichten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PEHD-Rohr DA 110 an Kabelschächte anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565567" RNoPart="24">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a9591a60-74cd-4187-ac8c-950eb8788761">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">Neuen Kabelschacht aus PE mit Kronenbohrer für PE-Kabelschutzrohre DN 110 anbohren. Öffnung zum Anschluss eines Rohres DN 110 PE nach Angaben des Rohrherstellers herstellen. Bohrkern aufnehmen und auf Kosten des AN beseitigen. Berechnet wird der Mehraufwand zum Herstellen der Öffnung gegenüber der durchgehenden Leitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">Anschließend Dichtung Da 110 mm als Elastomer Lippen-Dichtung d = 110 mm, nach EN 681 und DIN 4060, für die gelenkige Einbindung von Rohren mit da = 110 mm, Werkstoff: SBR, liefern und einsetzen. System ROMOLD,Typ: IS 110. Inklusive einmaliger Anschaffung des zugehörigen Kronenbohrer für DN/OD 160 bzw. Kronenbohrer für DN/OD 110 für Anschlussdichtung DN/OD 110, Hartmetall Lochsäge Durchmesser: 118mm, System Romold oder gleichwertig. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Neuen Kabelschacht aus PE mit Kronenbohrer anbohren (DN 110 PE) und  Dichtung einsetzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565066" RNoPart="25">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bcfd1652-1fc5-4eb6-8085-55b74163af21">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasfaserkabel als Telekommunikationsleitung des AG aufnehmen, betriebs- fertig und beschädigungsfrei in ein neues PE-Schutzrohr DN 110 zwischen südlicher Gebäudefassade des Gymnasiums und den neuen Schulcontainern des AG in mehreren Einzellängen zwischen den Kabelschächten einziehen/</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">verlegen. Die Verlegung endet in der Installationswand des Medienraums der vg. Containeranlage.  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse durch vor- handene Leitungen werden nicht gesondert berechnet. Antransport der entsprechenden Kabeltrommel obliegt dem AG. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Glasfaserkabel des AG in PE-Leerrohre einziehen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_565067" RNoPart="26">
                    <Qty>170.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="3fd167c7-3b66-45ec-9f34-d0a40f2ebc75">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrokabel des AG aufnehmen, betriebsfertig und beschädigungsfrei in ein neues PE-Schutzrohr DN 110 zwischen der Trafostation an der Kreissporthalle und den neuen Schulcontainern des AG in mehreren Einzellängen zwischen den Kabelschächten einziehen/verlegen. Die Verlegung endet in der Installationswand des Medienraums der vg. Containeranlage. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse durch vor- handene Leitungen werden nicht gesondert berechnet. Antransport der entsprechenden Kabeltrommel obliegt dem AG. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elektrokabel des AG in PE-Leerrohre einziehen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_564094" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_564095" RNoPart="1">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="565182dd-4de6-494b-831b-42f319b206b4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG durchführen lassen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn, einschl. vermögenswirksamer Leistungen, mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dergleichen). Zuschläge für Über- stunden sind eingerechnet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Für Schachtmeister, Poliere oder dergleichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtmeister/Poliere</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564096" RNoPart="2">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="0d097e4b-827e-4348-b3fd-5eeecb9608f2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiterstunden, Baumaschinenführer. Sonst wie vor. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Facharbeiter, Baumaschinenführer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564097" RNoPart="3">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="318ecbce-2b63-49ee-a583-129def6ed2c0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und -betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge, einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Baggerstunden ca. 0,6 m³.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baggerstunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564098" RNoPart="4">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="4579ca39-118b-4cc4-8d11-e8be08ba163a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Radladerstunden ca. 70 PS. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Radladerstunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564099" RNoPart="5">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="fddcb705-3a90-41b4-8aad-cb95e23366f9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kleingeräte wie Motorsäge, Motorflex, Elt-Schweißgerät, Winkelschleifer, u.a. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kleingeräte, Motorsäge etc.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564100" RNoPart="6">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="87d4127c-6e41-43cd-86be-e29e0a3a3a09">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Explosionsramme oder Wacker BS 50. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Explosionsramme</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564101" RNoPart="7">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="24d8e73a-b288-4380-8561-ea801567d5ab">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kompressor, ca. 6 bar. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kompressor, ca. 6 bar</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564102" RNoPart="8">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="937cefa5-93ad-4e39-9f4f-5bf0b040ab46">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohr- oder Abbauhammer bis 30 kg. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bohr- oder Abbauhammer bis 30 kg</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564103" RNoPart="9">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="3dfce9a2-0f20-4f1f-a49d-2b4db44f0a3c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tauchpumpe, jedoch ohne Bedienpersonal. Sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tauchpumpen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_564104" RNoPart="10">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="36157e7c-9cfd-4d3b-a4b2-0a02b3b3c2fd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">LKW-Stunden, ca. 8 bis 12 to Nutzlast. Sonst wie Pos. 1.7.3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LKW-Stunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>