<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2025-08-27</Date>
    <Time>10:33:47</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.03</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>224016 Neubau Mensa Jakobiwäld</NamePrj>
    <LblPrj>224016 Neubau Mensa Jakobiwäld</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <BoQ ID="GW_1929889">
      <BoQInfo>
        <Name>KG 440 - Elektro</Name>
        <LblBoQ>KG 440 - Elektro</LblBoQ>
        <Date>2025-08-27</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_1937114">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1  Anlagenbeschreibung Elektrotechnik</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Stromversorgung erfolgt über den örtlichen Netzbetreiber aus der vorhandenen NSHV.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuleitung zum Neubau Mensa ist bereits bis zum Technikraum mensa verlegt und muss durch einen Wanddurchbruch zur neuen UV weiter verlegt und angeschlossen werden. Ab dem Hausanschluss ist das hausinterne Netz ein TN-S Netz mit L1, L2, L3, N, PE.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für die Brandmelde- und ELA-Anlage sind Leitungen vom Altbau zum Neubau zu verlegen. Die Zentralentechnik ist vorhanden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Hausanschluss Elektro befindet sich im Technikraum im Erdgeschoss.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Anforderungen der Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes sind umzusetzen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">1.1  Anlagenbeschreibung Elektrotechnik</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_1937115">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2 WEITERE VERTRAGSPFLICHTEN</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.1 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Arbeitskräfte</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Arbeiten übersendet der Auftragnehmer der Bauleitung unaufgefordert eine Auflistung der auf der Baustelle zum Einsatz vorgesehenen Arbeitskräfte. Diese Liste ist im weiteren Verlauf der Bautätigkeit stets auf dem aktuellen Stand zu halten und dem Auftraggeber auf Anforderung unverzüglich zu übergeben.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.2 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauzeitenplan und Ausführungsfristen des Auftragnehmers</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer auf Grundlage der vertraglichen Ausführungsfristen und sonstiger verbindlicher Vorgaben ein detaillierter Bauzeitenplan vorzulegen, welcher der Freigabe durch die Bauleitung bedarf. Nach der Freigabe sind die einzelnen Termine verbindlich. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer den Bauzeitenplan und die verbindlichen Ausführungsfristen an veränderte Umstände anzupassen. Die Anpassung bedarf der Freigabe durch die Bauleitung. Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, unverzüglich alle Angaben zu machen, die Einfluss auf die zeitliche Durchführung seiner Arbeiten haben (z. B. Dauer von Arbeiten, Leistungsstand von Subunternehmern und Zulieferern, vorhandene Kapazitäten).</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kommt der Auftragnehmer seinen Pflichten zur Aufstellung oder Anpassung von Bauzeitenplan und Ausführungsfristen oder seinen Mitteilungspflichten nach dieser Ziffer nicht nach, so kann der Auftraggeber nach billigem Ermessen einen neuen Bauzeitenplan aufstellen oder neue verbindliche Ausführungsfristen bestimmen. Der angepasste Bauzeitenplan bzw. die angepassten Fristen werden mit Zugang beim Auftragnehmer für diesen verbindlich.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Werden Fristen oder Bauzeitenpläne aus Gründen geändert, für die der Auftragnehmer nach den vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen nicht einzustehen hat, so bleiben seine insoweit bestehenden Rechte unberührt. Erkennt der Auftragnehmer, dass seine Ausführungsfristen oder der Bauzeitenplan nicht eingehalten werden können, so teilt er dies dem Auftraggeber unverzüglich mit.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.3 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers erforderlichen Flächen erfolgt durch den Auftraggeber.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsplätze, Lagerflächen, auch für kurzfristige Zwischenlagerung, Standflächen für Transporteinrichtungen etc. innerhalb des Baugeländes werden nur nach Zuweisung zur Verfügung gestellt. Diese können vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Eine Nutzung von öffentlichen Flächen oder Flächen Dritter ist Sache des Auftragnehmers.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche Genehmigungen und Abstimmungen hat er rechtzeitig beizubringen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Planung der Baustelleneinrichtung, rechtzeitige Abstimmung mit den zuständigen Behörden, Antragsstellung, Einholung von erforderlichen Genehmigungen, sowie ggf. resultierende Maßnahmen (Beispiel: Einrichtung und Unterhaltung der Tages- und Nachtkennzeichnung des Kranes etc.) sind Sache des Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergütet. Für Pausen-, Material- und Werkräume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Bäume und Sträucher im Baustellenbereich müssen während der Bauarbeiten geschützt werden. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Freigaben und Genehmigungen sind vor Aufstellung von Baukränen, Mobilkränen und anderen Hindernissen der Bauleitung des Auftraggebers vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf- und Abbau sowie Vorhaltung der Baustelleneinrichtung einschließlich des Bauschildes nach Vorgabe des Auftraggebers, Herstellung aller Zuwegungen zu den öffentlichen Straßen (Baustellenzufahrt), Grundstücken und Anlagen für den Baubetrieb, sowie die Erfüllung aller daraus entstehenden Verpflichtungen einschließlich der Reinigung und Wiederherstellung nach Abschluss des Bauvorhabens obliegt dem Auftragnehmer.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.4 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bautagesberichte</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch im DIN A4 Format zu führen. Es ist für jeden Tag ein Bautagebuchbericht zu erstellen, aus dem folgendes hervorgehen muss:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Art, Beginn und Ende der Tätigkeit</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Anzahl der Beschäftigten</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Maschineneinsatz</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Einsatz von Stoffen und Bauteilen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Angaben über Baustellenbesuche</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Witterungsverhältnisse</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Besondere Vorkommnisse, insbesondere Unterbrechungen mit Anga-      be der Gründe und alternativer Einsatzmöglichkeiten</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Anordnungen der Bauleitung, des Auftraggebers und des SiGeKo</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Eine Ausfertigung ist der Bauleitung spätestens am Ende der Woche zur Gegenzeichnung vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.5 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baustellenbesprechungen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den einmal wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen teilzunehmen und dazu seinen Fachbauleiter oder nur bei Verhinderung einen sachkundigen Vertreter zu entsenden. Der genaue Termin der Baustellenbesprechungen wird von der Bauleitung festgesetzt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.6 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherungspflichten</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Wahrnehmung aller Verkehrssicherungspflichten und Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen, insbesondere der Baustellenverordnung im Zusammenhang mit der Durchführung des Bauvorhabens bis zur Übergabe an den Auftraggeber bzw. bis zur Abnahme obliegt dem Auftragnehmer.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.7 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauschild</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber kann ein gemeinsames Bauschild aufstellen lassen. Der Auftragnehmer erhält dann auf Anordnung des Auftraggebers verpflichtend eine Firmentafel, die mit seinen Angaben zu Gewerk, Name, Anschrift, Telefon und Faxnummer anzubringen ist. Separate Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Die Nutzung des Bauschildes durch den Auftragnehmer wird pauschal mit 250,-- Euro brutto von der Schlussrechnung abgezogen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.8 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baustrom / Bauwasser / Rechnungsabzüge</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für die Stromversorgung werden dem Auftragnehmer im Bereich der vorhandenen Gebäude Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Beleuchtung der Arbeitsstätte ist vom Auftragnehmer selbständig durchzuführen, soweit das Tageslicht nicht ausreicht. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer den Nachweis für die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, insbesondere der Emissions- und Immissionsrichtwerte, zu erbringen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Brauchwasser für die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird im Baustellenbereich vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Eine Baustellenumlage in Höhe von 0,50% wird dem Auftragnehmer als pauschale Kostenbeteiligung vom Nettobetrag der Abschlags- und Schlusszahlungen abgezogen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">•	für die bauseitige Bereitstellung und Vorhaltung der Sanitär		anlagen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">•	für die Bereitstellung und Vorhaltung der Entnahmemöglich		keiten für Bauwasser und Baustrom sowie dessen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">	Verbräuche.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.9 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Betriebshaftpflichtversicherung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis über das wirksame Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung, einschließlich einer Umweltdeckung, für die Laufzeit des mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Vertrages zu erbringen. Die Deckungssummen müssen pro Versicherungsjahr mindestens betragen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">•	für Personenschäden 1.500.000 Euro,</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">•	für sonstige Schäden 1.500.000 Euro.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat Haftpflichtschäden nach deren Entstehung unverzüglich seiner Betriebshaftpflichtversicherung und in Kopie dem Auftraggeber anzuzeigen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz auf Anforderung des Auftraggebers jederzeit nachzuweisen. Kommt er der Nachweispflicht nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine Frist von mindestens 10 Werktagen setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Auftraggeber zur Kündigung aus wichtigem Grunde berechtigt. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.10 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauleistungsversicherung / Rechnungsabzug</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Der Versicherung liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäuden durch Auftraggeber -ABN- zugrunde. Bei jedem von ihm zu vertretender Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt belastet. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Versicherungsbetrag für die Bauleistungsversicherung wird, auf die am Bau Beteiligten anteilig verrechnet und in Höhe von 0,30% von der Brutto-Schlussrechnungssumme einbehalten. Der Selbstbehalt für einen vom Auftragnehmer zu vertretenden Schadensfall beträgt 150,-- Euro und wird dem Auftragnehmer belastet.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat Bauleistungsschäden unverzüglich nach deren Entdeckung zu melden. Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemäße Schadenmeldung direkt an den Auftraggeber zu richten. Der Auftraggeber meldet diesen Schaden direkt bei der Versicherung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verluste durch Diebstahl hat der Auftragnehmer darüber hinaus der Polizeibehörde, wie auch dem Auftraggeber zu melden und sich dies bestätigen zu lassen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber und dem Versicherer jede Nachprüfung über die Ursache, über den Verlauf und über die Höhe des Schadens zu gestatten sowie alle angeforderten Auskünfte zu erteilen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung bei einer durch ihn vorgenommenen Schadensbeseitigung ordnungsgemäße und prüffähige Belege beizufügen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer darf das Schadensbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer nur verändern, soweit Sicherheitsgründe die Eingriffe erfordern und soweit die Eingriffe den Schaden mindern oder diese zur Aufrechterhaltung des Baubetriebs unvermeidlich erforderlich sind. Im Falle einer Schadensbehebung ist das Schadensbild durch eine Fotoaufnahme zu dokumentieren.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die dem Auftraggeber über die Versicherungsleistung hinaus entstehenden Kosten der Schadensbeseitigung werden dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung abgezogen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.11 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauleitung/ Projektsteuerung des Auftraggebers</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber hat Architekten und/oder Fachingenieure mit der Bauüberwachung beauftragt (Bauleitung) sowie ggf. Projektsteuerer eingeschaltet. Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers und seiner Fachbauleitung bleiben hiervon unberührt. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig mit der Bauleitung über die erforderlichen Arbeiten und Maßnahmen abzustimmen. Die Bauleitung bzw. die Projektsteuerung sind zu Weisungen in technischer Hinsicht befugt. Zur rechtsgeschäftlichen Vertretung insbesondere zur Eingehung finanzieller Verpflichtungen zu Lasten des Auftraggebers sind diese nicht befugt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.12 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Fachbauleitung des Auftragnehmers</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle im erforderlichen Umfang zu besetzen. In jedem Falle hat während der Ausführungszeiten ein deutschsprachiger, sachkundiger und entscheidungsbefugter Fachbauleiter vor Ort ansprechbar zu sein.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollte der Auftragnehmer während der Dauer des Bauvorhabens den zuständigen Bauleiter auswechseln wollen, so hat er hierzu das Einvernehmen des Auftraggebers einzuholen. Dieser ist nicht berechtigt, die Einwilligung ohne wichtigen Grund zu verweigern. Insbesondere hat der Auftragnehmer einen in der Qualifikation und Berufserfahrung gleichwertigen Ersatz vorzuschlagen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauleiter stellt die ordnungsgemäße Vertragserfüllung einschließlich der Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, der Unfallverhütungsvorschriften, des Arbeitsschutzes, der Arbeitsstättenrichtlinien, des SiGe-Plans und Auflagen der Berufsgenossenschaften sicher und nimmt Weisungen vom Auftraggeber und der von ihm bevollmächtigten Personen entgegen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.13 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass insbesondere das Gesetz über technische Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im Übrigen die „allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln“ beachtet werden. Schadenersatzansprüche wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leistungen beinhalten die Lieferung, das Abladen, die Lagerung, die Entfernung und die Entsorgung der dazugehörigen Stoffe, Bauteile, Verpackungen und sonstigen Materialen, sofern vertraglich insbesondere im Leistungsverzeichnis  nichts anderes vereinbart wurde. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Einhaltung etwaiger vereinbarter Qualitäten und Standards durch Vorlage der technischen Datenblätter nachzuweisen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.14 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Arbeitszeiten</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zur Arbeitszeit zu beachten und ist hierfür selbst verantwortlich. In Abstimmung mit der Bauleitung und mit Zustimmung des Auftraggebers können andere Arbeitszeiten genehmigt werden. Samstagsarbeit ist dem Auftraggeber vorher anzuzeigen. Der Auftragnehmer bleibt jedoch für die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben selbst verantwortlich. Eventuell erforderliche Genehmigungen oder Abstimmungen sind von ihm zu veranlassen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.15 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Vertragsstrafe</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ein Vertragsstrafeversprechen gilt ebenso im Falle der Vereinbarung eines neuen Fertigstellungstermins. Einer neuen Vereinbarung einer Vertragsstrafe bedarf es in diesem Fall nicht.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.16 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abschlagsrechnungen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist gem. § 16 VOB/B zur Stellung von Abschlagsrechnungen nach Baufortschritt berechtigt. Stellt der Auftragnehmer Abschlagsrechnungen, so hat er seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. Abschlagsrechnungen sollen in der Regel  nur alle zwei Monate gestellt werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Änderungen und Ergänzungen des Vertrags (z. B. Zusatzaufträge) sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Pauschale Abschlagsrechnungen ohne Beachtung der vorstehenden sowie sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben werden zurückgewiesen. Die Bezahlung von Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis noch eine Abnahme der ausgeführten Leistung dar.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.17 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Nachtragsangebote (zu § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vom Auftraggeber geäußerte Änderungswünsche bezüglich der Bauplanung und Ausführung zu erfüllen (§ 1 Nr. 3, 4 VOB/B). Der Auftraggeber ist auch im Rahmen von § 1 Abs. 3 VOB/B berechtigt, Anordnungen in zeitlicher Hinsicht (Beschleunigungs-</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">anordnungen) zu treffen, außer wenn es dem Auftragnehmer nicht zumutbar ist.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für zusätzliche oder geänderte Leistungen sind rechtzeitig vor der Ausführung schriftliche prüffähige Nachtragsangebote zu erstellen und dem Auftraggeber über die Bauleitung vorzulegen.  Nachträge sind fortlaufend zu nummerieren, jede Nachtragsposition muss eindeutig bestimmbar sein. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf das Hauptangebot gegebene Nachlässe sind auch bei Nachträgen zu berücksichtigen. Auf wesentliche Massenüberschreitungen hat der Auftragnehmer unter Angabe der voraussichtlichen Massenänderungen mittels Nachtrag hinzuweisen, Minderungen in anderen Positionen sind dabei zu berücksichtigen. Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehörigen Mengenangaben zu enthalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Preis für die geänderte und zusätzliche Leistung ist unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten auf Basis der Urkalkulation des Auftragnehmers zu ermitteln. Dabei ist auch ein gewährter Nachlass zu berücksichtigen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.18 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Stundenlohnarbeiten sind nicht vorgesehen und werden nur vergütet, wenn sie vom Auftraggeber vorher ausdrücklich angeordnet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt als Anerkenntnis lediglich hinsichtlich der Art und Umfang der erbrachten Leistung. Sofern ausdrücklich und schriftlich eine Vergütung nach Zeitaufwand vereinbart wird, ist dem Auftraggeber der Nachweis über den Zeitaufwand (Datum, Zeitaufwand, Personen, konkreter Inhalt der einzelnen Tätigkeiten) zeitnah, mindestens monatlich zur Prüfung vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.19 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Urkalkulation </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bis spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung seine Urkalkulation beim Auftraggeber im verschlossenen Umschlag zu hinterlegen. Der Auftraggeber hat bei einem Streit über die Vergütung, insbesondere die Nachtragsvergütung, das Recht, in Anwesenheit des Auftragnehmers den verschlossenen Umschlag mit der Auftragskalkulation zu öffnen und im Hinblick auf die Nachtragsvergütung Einsicht in diese zu nehmen. Die Urkalkulation hat eine Aufschlüsselung der Einzelkosten der Teilleistungen hinsichtlich aller LV-Positionen und der Zuschläge zu enthalten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">So sind die EKT in Material, Gerät und Lohn aufzuschlüsseln, die Zuschläge in BGK, AGK, Wagnis und Gewinn sowie die BGK zusätzlich nach fixen BGK, mengenabhängigen, umsatzabhängigen und zeitabhängigen BGK. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.20 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Übernahme betriebstechnischer Anlagen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sofern die Prüfung betriebstechnischer Anlagen auf ihre Vertragsgemäßheit aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht unverzüglich nach Fertigstellung der Leistung vorgenommen werden kann, findet zunächst keine Abnahme, sondern nur eine Übernahme statt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Übernahme</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">•	endet die Schutzpflicht des Auftragnehmers nach § 4 Abs. 5 		VOB/B,</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">•	geht die Gefahr nach § 12 Abs. 6 VOB/B auf den Auftragge		ber über.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.21</span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> Abnahme (zu § 12 VOB/B)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber verlangt entsprechend § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B für sämtliche Leistungen eine förmliche Abnahme. Eine fiktive, stillschweigende Abnahme, etwa durch behördliche Abnahme oder durch die Ingebrauchnahme des Bauwerks oder Teile desselbigen sind ebenfalls ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bis zur Abnahme nicht mehr sichtbare oder unzugänglicher Teilleistungen gemäß § 4 Abs. 10 VOB/B sind dem Auftraggeber mindestens 10 Werktage vor ihrer Fertigstellung schriftlich anzuzeigen und auf schriftliches Verlangen einer der Vertragsparteien bis spätestens zum angezeigten Fertigstellungstermin gemeinsam zu überprüfen. Hierüber ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Rechtswirkungen einer rechtsgeschäftlichen Abnahme werden mit dieser Bauzustandsbesichtigung nicht ausgelöst. Dem Auftragnehmer bleibt nachgelassen, alternativ die vertragsgerechte Ausführung in anderer geeigneter Weise, z. B. durch einzelfallbezogene Lichtbilder, nachzuweisen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber rechtzeitig vor Abnahme aktuelle Bestands- und Revisionspläne aller baulichen und technischen Anlagen sowie alle Prüfatteste, Abnahmebescheinigungen etc. von staatlichen oder hierfür bestimmten Stellen für die Anlagen, die einer Abnahme bedürfen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zudem hat er als Nachweis der Abnahmefähigkeit alle geforderten behördlichen Abnahmebescheinigungen, Genehmigungen und Prüfungsberichte, die schriftliche Bestätigung des Brandschutzsachverständigen des Auftragnehmers, dass die Anforderungen gemäß Brandschutzgutachten erfüllt sind sowie die Protokolle über Probeläufe zu übergeben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erscheint der Auftragnehmer nicht zu einem Abnahmetermin, der vereinbart wurde oder zu dem der Auftraggeber mit genügender Frist eingeladen hatte, so trägt er die dem Auftraggeber entstehenden nutzlosen Aufwendungen (z. B. von erschienenen Sachverständigen). Weitergehende Rechte des Auftraggebers bleiben unberührt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.22 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Schlussrechnung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Schlussrechnung hat der Auftragnehmer nach Fertigstellung der Leistung und Abnahme mit allen notwendigen Unterlagen in prüffähiger Form in dreifacher Ausfertigung und dem Ausweis der Mehrwertsteuer dem Auftraggeber zuzuleiten. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollte sich nach Prüfung der Schlussrechnung eine Überzahlung des Auftragnehmers herausstellen, ist dieser verpflichtet, die sich daraus ergebende Überzahlung dem Auftraggeber zu erstatten. Er ist nicht berechtigt, sich auf einem etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) zu berufen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.23 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Freistellungserklärung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe (Bauabzugssteuer) eine gültige Freistellungserklärung gemäß § 48b Einkommenssteuergesetz (EStG) im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Liegt eine gültige Freistellungserklärung gemäß § 48b EStG bei Fälligkeit von Forderungen aus Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, hat </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">der Auftraggeber 15 Prozent der jeweils fälligen Zahlung gemäß §§ 48 ff. EStG als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der Auftragnehmer als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.24 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mängelansprüche (zu § 13 VOB/B)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mängelansprüche richten sich nach den Vorschriften der VOB/B. Abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B vereinbaren die Parteien jedoch eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber kann Mängel auch bereits vor Abnahme auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen, wenn der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt. Im Übrigen ist § 4 Abs. 7 VOB/B insoweit abgewandelt, dass es keiner Auftragsentziehung vor Geltendmachung etwaiger Mängelansprüche bedarf.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche eine gemeinsame Besichtigung der Leistung stattfindet und die dabei festgestellten Mängel in einem von beiden Vertragsteilen zu unterzeichnendes Protokoll niedergelegt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für genehmigungspflichtige technische Anlagen gehört die Erteilung der Genehmigung zum geschuldeten Leistungserfolg des Auftragnehmers. Die Mängelfristen beginnen frühestens mit dem Tag der Genehmigung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.25 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Verlängerung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Verjährungsfrist für</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Abdichtungsarbeiten gegen drückendes und nicht drückendes Wasser und</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">• Dachdeckungs- und Dacheindichtungsarbeiten beträgt zehn Jahre ab Abnahme.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.26 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vereinbarte Vertragserfüllungs- und Gewährleistungssicherheiten beziehen sich auch auf spätere Auftragserweiterungen nach § 1 Abs. 3 oder § 1 Abs. 4 VOB/B.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.27 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baustellenreinigung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verschmutzungen öffentlicher und nichtöffentlicher Straßen sowie allgemein zugänglichen Verkehrsflächen rund um das Baugrundstück sind unaufgefordert vom Auftragnehmer unverzüglich zu beseitigen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber in diesem Zusammenhang von allen Ansprüchen Dritter die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht betreffend frei.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ferner hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung laufend, spätestens aber am Ende eines Arbeitstages, für die Sauberhaltung seines Leistungsbereiches zu sorgen. Die Aufforderungen können rechtswirksam auch an den Fachbauleiter, den Polier, den Montageleiter oder bei Abwesenheit an die sonstigen vor Ort eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers erfolgen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zur Reinigung trotz Mahnung des Auftraggebers nicht unverzüglich nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung von einem Dritten ausführen zu lassen und den Auftragnehmer mit den entstandenen Kosten zu belasten, auch in Form des Einbehalts von Zahlungen auf die Schlussrechnung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach Beendigung ihrer vertraglichen Leistungen ist der Auftragnehmer zur unverzüglichen und vollständigen Räumung der Baustelle verpflichtet. Alle Schutt-, Abfall- und Verpackungsmaterialen sind umgehend zu beseitigen und von der Baustelle zu entfernen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt ebenso wenig wie die Erstattung von Deponiegebühren, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.28 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Entsorgung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer übernimmt die vollständige fachgerechte Entsorgung der von ihm eingesetzten oder verarbeiteten Materialien (z. B. Abfall, Schutt, Transportmaterialen, Baustoffe, Farbreste, Flüssigkeiten). Entsprechende Container-, Abfuhr- und Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Materialen sind zu klassifizieren und im Sinne der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, insbesondere des Abfallbeseitigungsgesetzes, zu behandeln. Die Abfalleinrichtungen (Müllcontainer etc.) des Auftraggebers dürfen nicht genutzt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Materialien und Abfälle jeglicher Art dürfen in keinem Fall über die Toilettenanlagen oder in den Sanitärcontainern in das Abwassersystem eingeleitet werden, sondern müssen gelagert und entsorgt werden. Das Untergraben oder Verbrennen von Abfällen, Verpackungsmaterial, Bauholz u. ä. ist verboten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Nichteinhaltung dieser Pflichten setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Frist zur Nacherfüllung, es sei denn, die Fristsetzung ist nach den Umständen des Einzelfalles entbehrlich. Nach Fristablauf darf der Auftraggeber eine fachgerechte Entsorgung auf Kosten des Auftragnehmers durchführen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.29</span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> Nachunternehmereinsatz</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer kann vertraglich geschuldete Leistungen an qualifizierte, erfahrene und leistungsfähige Nachunternehmer vergeben. Sofern nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften die Qualifikation durch Zertifikate nachzuweisen ist, wird der Auftragnehmer nur solche Nachunternehmer beauftragen, die eine solche Qualifizierung nachweisen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich vom Auftragnehmer solche Nachunternehmer für die einzelnen Gewerke vor der Ausschreibung der entsprechenden Leistungen schriftlich benennen zu lassen und diese innerhalb einer Woche nach der jeweiligen Benennung bei Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. sehr schlechte Erfahrungen aus früheren Bauvorhaben) abzulehnen. Soweit der Auftraggeber die möglichen Nachunternehmer nicht ablehnt, gilt dies als Zustimmung des Auftraggebers zum Einsatz dieser Nachunternehmer. Der Auftraggeber ist binnen gleicher Frist berechtigt, eigene Nachunternehmervorschläge zu benennen, die der Nachunternehmer bei den Ausschreibungen berücksichtigt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner alleinigen Verpflichtung gegenüber dem Auftraggeber zur vollständigen Vertragserfüllung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, dass bei der Baumaßnahme keine illegalen Arbeitskräfte beschäftigt werden. Er sichert zu, bei der Ausführung von Aufträgen alle ihm aufgrund des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) obliegenden Pflichten einzuhalten und verpflichtet sich, Nachunternehmer nur unter der Bedingung zu beauftragen, dass diese sich verpflichten, ebenfalls zuverlässig und gesetzestreu im Sinne des MiLoG und AentG zu arbeiten und weitere Arbeitnehmer nur unter denselben Voraussetzungen zu beauftragen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass sämtliche Arbeitskräfte, auch der Nachunternehmer, über sämtliche behördliche Genehmigung verfügen und entsprechend versichert sind. Der Auftragnehmer hat dies dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen und bei seinen Nachunternehmer zu kontrollieren. Sollte der Auftragnehmer gegen die vorstehenden Verpflichtungen verstoßen, ist der Auftraggeber vorbehaltlich weitergehender Rechte befugt, ihm eine angemessene Frist zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen mit Kündigungsandrohung zu setzen und ihm nach fruchtlosem Fristablauf den Vertrag zu kündigen und/oder Schadensersatz bzw. Freistellung bei einer Inanspruchnahme durch Dritte zu verlangen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.30 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Sicherheit auf der Baustelle Sicherheits- und Gesundheitsschutz</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber setzt für die Baustelle einen Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz nach § 3 der Baustellenverordnung ein. Der Auftragnehmer hat dem Koordinator vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche Anweisungen des Koordinators werden in Abstimmung mit der Bauleitung erteilt und sind vom Auftragnehmer zu befolgen. Der Auftragnehmer einschließlich etwaiger Nachunternehmer haben die erforderlichen Unterlagen und Informationen rechtzeitig und kostenfrei zur Verfügung zu stellen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Vorgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes bleibt unberührt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer stellt zu jeder Zeit sicher, dass die von ihm eingesetzten Personen die sicherheits- und gesundheitsschutzrechtlichen Vorgaben beachten können. Hierzu gehört auch, dass keine Sprachbarrieren bestehen und ein ordnungsgemäßes Verhalten in Notfällen gewährleistet wird.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.31 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Haftung für Materialien des Auftragnehmers</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.32 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kündigung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Kündigung des Vertrages richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der VOB/B bzw. des BGB. Der Auftraggeber ist berechtigt, das Vertragsverhältnis jederzeit zu beenden. Der Auftragnehmer ist nur berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund für den Auftraggeber liegt u. a. vor, wenn der Auftragnehmer die Vertragserfüllungsbürgschaft auch nach Nachfristsetzung von 14 Tagen nicht erbringt, ohne angemessenen Grund die Arbeit nicht aufnimmt oder unterbricht, die Arbeiten so langsam ausführt, dass eine rechtzeitige Vertragserfüllung ausgeschlossen erscheint, gegen die Pflichten aus dem Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz verstößt, es sei denn, der Verstoß rechtfertigt bei objektiver Wertung aller Umstände keine Kündigung, über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber ist darüber hinaus berechtigt, die Kündigung zu Lasten des Auftragnehmers auf einzelne Leistungsbestandteile zu beschränken. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigungen des Vertrages hat der Auftragnehmer seine Leistung so abzuschließen, dass der Auftraggeber die Leistung ohne Schwierigkeiten übernehmen und die Weiterführung derselben durch einen Dritten veranlassen kann. Er hat die Baustelle ordnungsgemäß zu räumen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Parteien verpflichten sich für den Fall der Kündigung nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen, den erreichten Leistungsstand in einem gemeinsamen Aufmaß zu ermitteln.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.33 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist zur Abtretung seiner gegen den Auftraggeber bestehenden Ansprüche nicht berechtigt. Der Auftragnehmer darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung gegen den Auftraggeber aufrechnen.  Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftragnehmer nur ausüben, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.2.34 </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ungültigkeit der Bestimmungen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt dies die Gültigkeit aller übrigen Vertragsregeln nicht. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine solche Bestimmung als vereinbart, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen nach Form, Inhalt, Zeit und Geltungsbereich dem am nächsten kommt, was nach dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung von den Vertragsparteien ursprünglich gewollt war. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">1.2 Weitere Vertragspflichten</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_1937392">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3 Geltungsbereich</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;" />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3.1</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> Die ATV DIN 18382 "Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen" gilt für die Ausführung von Mittel- und Niederspannungsanlagen bis 20 kV, Beleuchtungsanlagen, Kommunikationsanlagen, Gefahrenmeldeanlagen, Übertragungsnetze in Gebäuden und zugehörigen, nicht selbstständigen Außenanlagen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3.2</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> Die ATV DIN 18382 „Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen" gilt nicht für</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- 	Geräte und fabrikfertige Gerätekombinationen,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- 	Erdungs- und Blitzschutzanlagen (siehe ATV DIN 18384</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">	„Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Erdungsanlagen"),</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">-	Gebäudeautomation (siehe ATV DIN 18386 „Gebäudeautomation"),</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">-	Brandschutzarbeiten einschließlich Brandabschottungen (siehe ATV</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">	DIN 18421 „Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">	Anlagen"),</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">-	für selbstständige elektrische Kabel- und Leitungsanlagen im </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">	Außenbereich (siehe ATV DIN 18322 „Kabelleitungstiefbauarbeiten")</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3.3</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der ATV DIN 18382 vor.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">	Ende der Vorbemerkungen</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3 Geltungsbereich</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_1937116" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">440 Elektrische Anlagen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_1937117" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitsbeleuchtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937118" RNoPart="0010">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED Scheibenleuchte für Deckeneinbaumontage. </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mechanisch robust und korrosionsbeständig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtete Oberfläche</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Exakte Kanten und gerade Linien</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Keine Schweißnähte und Biegekanten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Befestigung des Piktogramms lösungsmittelfrei</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Scheibe mit polierten Kanten und durchgängigem, nicht sichtbarem Piktogrammhalter</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Ein Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten, oben) ist im Lieferumfang enthalten.  Überwachung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Funktionstest (wöchentlich)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Ladeüberwachung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Zink-Druckguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 80 mm x 214 mm x 236 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: Deckeneinbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (IP): IP 20</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erkennungsweite: 22m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Piktogramm: Einzeln n.A.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Dauerbetrieb: 4,7 W W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung AC: 230 V </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Batterie: LiFeP04 6.4V/1,2Ah</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabrikat: RP-Technik GmbH AMC403WL-E</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">	                              (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">LED Scheibenleuchte für Deckeneinbaumontage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937119" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.</span>
                              <br />
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mechanisch robust und korrosionsbeständig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtete Oberfläche</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Exakte Kanten und gerade Linien</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Keine Schweißnähte und Biegekanten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Befestigung des Piktogramms lösungsmittelfrei</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Scheibe mit polierten Kanten und durchgängigem, nicht sichtbarem Piktogrammhalter</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Zwei Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten, oben) sind im Lieferumfang enthalten.  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ladekontrollanzeige an der Leuchte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Ladeüberwachung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Zink-Druckguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: RAL 9003</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 80 mm x 184 mm x 236 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: Deckenanbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (IP): IP 40</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erkennungsweite: 50m m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Piktogramm: Einzeln n.A.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Dauerbetrieb: 3,5 W W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung AC: 230 V V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Batterie: </span>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabrikat: RP-Technik GmbH  AMD403 WL-E</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">	                               (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Scheibenleuchte für Deckenanbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937320" RNoPart="0030">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.</span>
                              <br />
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mechanisch robust und korrosionsbeständig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtete Oberfläche</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Exakte Kanten und gerade Linien</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Keine Schweißnähte und Biegekanten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Befestigung des Piktogramms lösungsmittelfrei</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Scheibe mit polierten Kanten und durchgängigem, nicht sichtbarem Piktogrammhalter</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Zwei Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten, oben) sind im Lieferumfang enthalten.  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ladekontrollanzeige an der Leuchte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Ladeüberwachung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Zink-Druckguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: RAL 9003</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 80 mm x 195 mm x 236 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: Pendelmontage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (IP): IP 40</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erkennungsweite: 22m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Piktogramm: Einzeln n.A.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Dauerbetrieb: 3,5 W W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung AC: 230 V V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Batterie: </span>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabrikat: RP-Technik GmbH  AMDC403 WL-E</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">	                               (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Scheibenleuchte für Pendelmontage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937321" RNoPart="0040">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Einbauleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.</span>
                              <br />
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mechanisch robust und korrosionsbeständig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtete Oberfläche</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Exakte Kanten und gerade Linien</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Keine Schweißnähte und Biegekanten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ladekontrollanzeige an der Leuchte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Ladeüberwachung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Zink-Druckguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: RAL 9003</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 88 mm Durchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: Einbaumontage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (IP): IP 20</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Dauerbetrieb: 5,1 W </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung AC: 230 V </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Batterie: </span>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabrikat: RP-Technik GmbH  EERL433 WL</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">	                               (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte für Einbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937322" RNoPart="0050">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Anbauleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.</span>
                              <br />
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mechanisch robust und korrosionsbeständig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtete Oberfläche</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Exakte Kanten und gerade Linien</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Keine Schweißnähte und Biegekanten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ladekontrollanzeige an der Leuchte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Ladeüberwachung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Zink-Druckguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Weiß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 100 mm Durchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: Anbaumontage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (IP): IP 20</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Dauerbetrieb: 2,3 W </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung AC: 230 V </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Batterie: </span>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabrikat: RP-Technik GmbH  ILDL423 WL-3P</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">	                               (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte für Anbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937323" RNoPart="0060">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Anbauleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.</span>
                              <br />
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mechanisch robust und korrosionsbeständig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtete Oberfläche</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Exakte Kanten und gerade Linien</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Keine Schweißnähte und Biegekanten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ladekontrollanzeige an der Leuchte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Ladeüberwachung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Zink-Druckguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 315 x 140 x 65 mm Durchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: Anbaumontage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (IP): IP 65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Dauerbetrieb: 3,9 W </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung AC: 230 V </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Batterie: </span>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabrikat: RP-Technik GmbH  ZAW413 WL-AZ</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">	                               (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte für Anbau IP65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937120" RNoPart="0070">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DPÜ-3-Phasenüberwachung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Spannungsüberwachung von Unterverteilern der Allgemeinbeleuchtung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Umschaltschwelle gem. DIN VDE 0108-100 und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreien Störmeldekontakten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 LEDs zur Anzeige der Netzspannung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verteiler-Normgehäuse. Breite ca. 17,5 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf C-Profilschienen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">DPÜ-3-Phasenüberwachung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937126" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Verteilungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937127" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UV-Küche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feldverteilung im Ausbau als Aufputz Schaltgeräte-Kombination 3 Felder, 5 Reihen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei dem nachfolgenden Stromverteilungssystem und den darin integrierbaren Geräten ist jeweils ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind alle systemgebundenen Zubehörteile sowie das Klein- und Befestigungsmaterial einzubeziehen, die Einbauteile sind einschließlich der anteiligen Leitungen und Reihenklemmen einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verteilung grundsätzlich bestückt mit:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Lasttrennschalter 3-polig, 100 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Kombiableiter 4-pol. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  FI-Schutzschalter 4-pol., 25/0,03 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 6  FI-Schutzschalter 4-pol., 40/0,03 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 2  FI-Schutzschalter 4-pol., 63/0,03 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Leitungsschutzschalter 1-pol., 6 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 4  Leitungsschutzschalter 1-pol., 10 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Stromstoßschalter 1-pol., 10 A, 220V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Leistungsschütz 3-pol., 40 A, 400 V 1 S + 1 Ö</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 11 Leitungsschutzschalter 1-pol., 16 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 6  Leitungsschutzschalter 3-pol., 16 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Leitungsschutzschalter 3-pol., 40 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Vorsicherung 3-pol., D02 6A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="color:#FF0000;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Schlüsselschalter 6A</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verteilung komplett einschließlich Klemmen für alle Zu- und Ableitungen, Übersichtsschaltplan, DIN-A4-Tasche in der Tür, Erstbestückung mit Sicherungsmaterial, dauerhafte Geräte-Beschriftungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">UV-Küche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937128" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UV-EG 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feldverteilung im Ausbau als Aufputz Schaltgeräte-Kombination 3 Felder, 6 Reihen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei dem nachfolgenden Stromverteilungssystem und den darin integrierbaren Geräten ist jeweils ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind alle systemgebundenen Zubehörteile sowie das Klein- und Befestigungsmaterial einzubeziehen, die Einbauteile sind einschließlich der anteiligen Leitungen und Reihenklemmen einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verteilung grundsätzlich bestückt mit:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Hauptschalter 3-polig, 160 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Kombiableiter 4-pol. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 2  FI-Schutzschalter 4-pol., 25/0,03 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 6  FI-Schutzschalter 4-pol., 40/0,03 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 2  Leitungsschutzschalter 1-pol., 10 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 10  Leitungsschutzschalter 3-pol., 10 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1  Stromstoßschalter 1-pol., 10 A, 220V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 14  Leitungsschutzschalter 1-pol., 16 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 6  Leitungsschutzschalter 3-pol., 16 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 2  Leitungsschutzschalter 3-pol., 20 AB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 2  RCD/LS-Kombination 2-pol., 0,03/16A B</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 1 Vorsicherung 3-pol., D02 6A</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verteilung komplett einschließlich Klemmen für alle Zu- und Ableitungen, Übersichtsschaltplan, DIN-A4-Tasche in der Tür, Erstbestückung mit Sicherungsmaterial, dauerhafte Geräte-Beschriftungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">UV-EG 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937131" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kabel und Leitungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1937132">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Kunststoffkabel NYY, nach DIN 47 705 und VDE 0250, liefern und im Rohbeton, im Erdreich, im Rohr oder unter Putz verlegen, einschließlich sämtlichen Klein- und Befestigungsmaterial, und zwar:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937133" RNoPart="0010">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 3 x 1,5 qmm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 3 x 1,5 qmm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937134" RNoPart="0020">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 4 x 1,5 qmm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 4 x 1,5 qmm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937135" RNoPart="0030">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 5 x 1,5 qmm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 5 x 1,5 qmm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937136" RNoPart="0040">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 3 x 2,5 qmm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 3 x 2,5 qmm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937137" RNoPart="0050">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 5 x 2,5 qmm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NYY - J 5 x 2,5 qmm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1937138">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel Steigetrassen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Mantelleitung sowie Kunststoffkabel liefern und auf Steigetrassen  in Teillängen verlegen, einschließlich sämtlichem Klein- und Befestigungsmaterial, und zwar:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel Steigetrassen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937139" RNoPart="0060">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x1,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937140" RNoPart="0070">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x1,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937141" RNoPart="0080">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x2,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x2,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937142" RNoPart="0090">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x2,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x2,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937143" RNoPart="0100">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x4,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x4,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937144" RNoPart="0110">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x10,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x10,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937145" RNoPart="0120">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x16,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x16,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937146" RNoPart="0130">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x25,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x25,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1937149">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel Wandschlitz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Mantelleitung, sowie Kunststoffkabel liefern und uP in vorhandenen Wandschlitz in Teillängen verlegen, einschl. sämtl. Klein- und Befestigungsmaterial, und zwar:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel Wandschlitz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937150" RNoPart="0140">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x1,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937151" RNoPart="0150">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x1,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937152" RNoPart="0160">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x2,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x2,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937153" RNoPart="0170">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x2,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x2,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937154" RNoPart="0180">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x4,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x4,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937157" RNoPart="0190">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 2x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 2x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937158" RNoPart="0200">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 4x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 4x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937159" RNoPart="0210">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 6x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 6x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1937160">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel in Zwischendecken und Hohlwänden</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Mantelleitung, sowie Kunststoffkabel liefern und Kabel in Zwischendecken und Hohlwänden und in Kanal und in Rohr in Teillängen verlegen, einschl. sämtl. Klein- und Befestigungsmaterial, und zwar:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Isoliertes Starkstromkabel in Zwischendecken und Hohlwänden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937161" RNoPart="0220">
                    <Qty>1100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x1,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937162" RNoPart="0230">
                    <Qty>600.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x1,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937163" RNoPart="0240">
                    <Qty>1600.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x2,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 3x2,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937164" RNoPart="0250">
                    <Qty>400.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x2,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">NHXMH-J 5x2,5 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937165" RNoPart="0260">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x4,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x4,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937166" RNoPart="0270">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x10,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x10,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937167" RNoPart="0280">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x25,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x25,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937168" RNoPart="0290">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x16,0 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">N2XH-J 5x16,0 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937169" RNoPart="0300">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 2x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 2x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937170" RNoPart="0310">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 4x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 4x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937171" RNoPart="0320">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 6x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 6x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937172" RNoPart="0330">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937173" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Schalter, Dosen, Geräte</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1937345">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Installation</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für allgemeine Schalterdosen sind die Stemmarbeiten in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In die Preise sind die Lieferung, die Montage und der betriebsbereite Anschluß einzukalkulieren, einschließlich sämtlichem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterialien.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Wandauslässen sind Auslaßdosen u.P. bzw. a.P. mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche u.P.-Schalterdosen sind mit einer Mindest-Tiefe von 60 mm vorzusehen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche uP-Dosen müssen das VDE-Zeichen tragen und der Deckel bei Abzweigdosen bzw. die Schalterdosen müssen mit Geräteschrauben (korrosionsgeschützt) bestückt sein. Desweiteren gilt die Prüfung auf Feuerbeständigkeit nach DIN/VDE 0606 Teil 1/11.84. Es sind folgende Prüftemperaturen einzuhalten:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterputz     	: 650° C</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hohlwand    	: 850° C</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckel        	: 750° C</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmen     	: 360° C</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Abzweigdosen sind mit der entsprechenden Stromkreisnr. dauerhaft von innen im Deckel zu beschriften.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im gesamten Objekt ist als Schalter und Steckdosenfabrikat in besonders haltbarer Qualität vorgesehen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Abdeckrahmen für Einzel, Doppel und Dreifach sind in den Preisen einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine umfassende Bemusterung ist in den Preisen einzureichen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat der Planung: GIRA E2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ:................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Installation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937346" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausschalter mit VDE-Prüfzeichen 10 A, 250 V,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wippenschalter, in uP-Ausführung, einschl. Hohlwanddose, uP-, oder Betondose,1-pol., 10 A, 250 V,WS, mit quadratischer Abdeckplatte, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, komplett liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ausschalter mit VDE-Prüfzeichen 10 A, 250 V</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937347" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">uP-Ausschalter mit Betriebsanzeigelampe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">uP-Ausschalter 1-pol., 10 A, 250 V, wie vor beschrieben, jedoch einschl. Betriebsanzeigelampe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">uP-Ausschalter mit Betriebsanzeigelampe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937348" RNoPart="0030">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">uP-Taster mit VDE-Prüfzeichen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wippenschalter in Unterputzausführung, einschl. Hohlwand-, u.P.- oder Betondose, 1-pol., 10 A, 250 V, ohne Orientierungslampe, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">uP-Taster mit VDE-Prüfzeichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937349" RNoPart="0040">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">uP-Taster mit VDE-Prüfzeichen mit Betriebsanzeigelampe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wippenschalter in Unterputzausführung, einschl. Hohlwand-, u.P.- oder Betondose, 1-pol., 10 A, 250 V, mit Orientierungslampe, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">uP-Taster mit VDE-Prüfzeichen mit Betriebsanzeigelampe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937350" RNoPart="0050">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Taster mit VDE-Prüfzeichen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wippenschalter in Aufputzausführung, 10 A, 250 V, mit Taster-Orientierungslampe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Taster mit VDE-Prüfzeichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937351" RNoPart="0060">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Taster mit VDE-Prüfzeichen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wippenschalter in Unterputzausführung, einschl. Hohlwanddose, u.P.- oder Betondose, 10 A, 250 V, WS, K mit Taster-Orientierungslampe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Taster mit VDE-Prüfzeichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937352" RNoPart="0070">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wechselschalter als Wippenschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">u.P.,Wechselschalter mit VDE-Prüfzeichen als Wippenschalter, in u.P.-Ausführung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wechselschalter als Wippenschalter, u.P.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937353" RNoPart="0080">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Serienschalter mit VDE-Prüfzeichen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, ohne Betriebsanzeigelampe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Serienschalter mit VDE-Prüfzeichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937354" RNoPart="0090">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FR-Aus-/Wechselschalter, a.P., als Wippenschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">IP 44, als Wippenschalter, in aP-Ausführung, 1-pol., 10 A, 250 V, mit quadratischer Abdeckplatte und Rahmen, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, komplett liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FR-Aus-/Wechselschalter, a.P., als Wippenschalter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937355" RNoPart="0100">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsmelder, in IP 44,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit einstellbarer Nachlaufzeit.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsmelder, in IP 44</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937356" RNoPart="0110">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">uP-Jalousieschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wippenschalter, in Unterputzausführung, einschließlich Hohlwand-, u.P.- oder Betondose, 1-pol., 10 A, 250 V, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten, elektrisch und mechanisch verriegelt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">uP-Jalousieschalter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937357" RNoPart="0120">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Raumtemperaturregler 250 V, mit Wechsler,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Heizung, mit Wechsler und Ein-/Ausschalter mit Kontroll-Lampe,</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat /Typ:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	    (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Raumtemperaturregler 250 V, mit Wechsler</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937358" RNoPart="0130">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. uP- oder Hohlwanddose, 2-polig, 16 A, 250 V, WS, DIN 49 440, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, Befestigung mit Schrauben, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937359" RNoPart="0140">
                    <Qty>37.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abschließbar, einschl. uP- oder Hohlwanddose, 2-polig, 16 A, 250 V, WS, DIN 49 440, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, Befestigung mit Schrauben, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937360" RNoPart="0150">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P. 2-fach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. uP- oder Hohlwanddose, 2-polig, 16 A, 250 V, WS, DIN 49 440, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, Befestigung mit Schrauben, Doppeldose, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P., 2-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937361" RNoPart="0160">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P., 3-fach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. uP- oder Hohlwanddose, 2-polig, 16 A, 250 V, WS, DIN 49 440, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, Befestigung mit Schrauben, Dreifachdose, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkontaktsteckdosen u.P., 3-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937369" RNoPart="0170">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Audiodosen u.P.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. uP- oder Hohlwanddose, 2-polig, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">WS, DIN 49 440, Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen, Befestigung mit Schrauben, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Audiodosen u.P.,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937363" RNoPart="0180">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FR-Steckdose uP, 2-pol., 16 A, 250 V, mit Klappdeckel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">IP 44, uP, mit Schutzkontakt, 2-pol., 16 A, 250 V, nach DIN 49 440, mit Klappdeckel, mit quadratischer Abdeckplatte und Rahmen, Anschlußklemmen als Verbindungsklemmen, komplett liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FR-Steckdose uP, 2-pol., 16 A, 250 V, mit Klappdeckel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937364" RNoPart="0190">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CEE-Steckdose, 16 A, 400 V,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5-polig, nach DIN VDE 0623, mit rotem Klappdeckel für Gerätekanaleinbau, einschl. Gerätekanaleinbaudose liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">CEE-Steckdose, 16 A, 400 V</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937365" RNoPart="0200">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmerungsschalter stufenlos,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung für Außenbereich.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dämmerungsschalter stufenlos</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937366" RNoPart="0210">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">uP-Herdanschlußdose mit Klemmen bis 6 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abdeckrahmen, (Gerätefestanschluss),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5 pol., mit Klemmen bis 6 mm², sonst wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">uP-Herdanschlußdose mit Klemmen bis 6 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937367" RNoPart="0220">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">u.P. Abzweigdose</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. verschraubten Deckel mit 5-pol., Klemmstein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">u.P. Abzweigdose</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937368" RNoPart="0230">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FR-Universal-Abzweigkästen, a.P.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Klemmstein 5 x 2,5 mm².</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FR-Universal-Abzweigkästen a.P.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937371" RNoPart="0240">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leergehäuse </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbaumaße B 97 x H 150 x T 62 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten (zusätzlich bestellen)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit nicht durchsichtigem Deckel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschluss für Werkzeugbetätigung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">plombierbar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusewände ohne Vorprägungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: grau, RAL 7035</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: PC (Polycarbonat)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leergehäuse </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937372" RNoPart="0250">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schleifdosen für Sonnenschutz montieren und verbinden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schleifdosen für Sonnenschutz montieren und verbinden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1937373">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">KNX Steuerungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgenden Positionen dienen der Alarmsteuerung für den Alarmfall. Über den Alarmtaster werden in den angesteuerten Bereichen die Beleuchtung eingeschaltet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgenden Positionen sind für den Verteilungseinbau anzubieten, einschl. Montage, Verdrahtung und Programmierung nach Vorgabe der Feuerwehr. Inkl. allem Zubehör.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Steuerungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937374" RNoPart="0260">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Spannungsversorgung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unterbrechungsfreie Versorgung 640 mA, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Spannungsversorgung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937375" RNoPart="0270">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Busankoppler</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Busankoppler</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937376" RNoPart="0280">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Logikmodul</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Verknüpfungen, Filterfunktionen und Zeitglieder, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Logikmodul</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937377" RNoPart="0290">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX IP Schnittstelle Secure</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Verbindung zwischen KNX und Netzwerk, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX IP Schnittstelle Secure</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937378" RNoPart="0300">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Dali-Gateway 8-fach,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Dali-Gateway 8-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937379" RNoPart="0310">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Schaltaktoren, 8-fach, 16A,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Schaltaktoren, 8-fach, 16A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937380" RNoPart="0320">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Schaltaktoren, 4-fach, 16A,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Schaltaktoren, 4-fach, 16A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937381" RNoPart="0330">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Dimmaktoren, 4-fach,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Dimmaktoren, 4-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937382" RNoPart="0340">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Binäreingang, 4-fach,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Binäreingang, 4-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937383" RNoPart="0350">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Präsenzmelder Mini KNX 2 Kanäle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Präsenzmelder Mini KNX</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937384" RNoPart="0360">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Taster, 4-fach,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Taster, 4-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937385" RNoPart="0370">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX Taster, 1-fach,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX Taster, 1-fach</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937386" RNoPart="0380">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX USB-Schnittstelle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">USB/S1.2 incl. Montage, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX USB-Schnittstelle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937387" RNoPart="0390">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KNX SmartTouch Bedienteil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schwarz, uP., mit Einbaudose und Rahmen, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KNX SmartTouch Bedienteil</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937388" RNoPart="0400">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung der KNX Topologie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anhand des Pflichtenheftes incl. der Bereitstellung der Programmierung, inkl. Inbetriebnahme und Protokollerstellung mit Dokumentation der Einstellparameter.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung der KNX Topologie</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937389" RNoPart="0410">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung in die KNX Anlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-malige Einweisung des Nutzers, inkl. Protokollerstellung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung in die KNX Anlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937193" RNoPart="05">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Verlegesysteme</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937370" RNoPart="0010">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brüstungskanal 68/130 aus Kunststoff,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">weiß, Lieferlänge a'2m, mit Trennsteg, inkl. allem Zubehör.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brüstungskanal 68/130 aus Kunststoff</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937194" RNoPart="0020">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Installationskanal, grau,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennmaß 100 x 60 mm, für Decken- und Wandmontage, mit dichter Abdeckplatte, mit Kunststoffkabelklammern sowie Ausführungsstutzen und sämtl. Klein- und Befestigungsmaterial, Endabdeckungen, Kreuz- und Winkelstücken u. a. Zubehör.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Installationskanal, 100 x 60 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937195" RNoPart="0030">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Installationskanal, grau,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennmaß 18 x 19 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">s.w.v. beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Installationskanal, 18 x 19 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937196" RNoPart="0040">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigetrasse,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl, feuerverzinkt DIN 17 162 T.1, Zinkauflagegruppe 275 mit Steigetrassensprossen, Sprossenabstand 600 mm, als freistehende Ausführung, mit der Möglichkeit zur seitlichen Befestigung an der Wand, (Seitenteile müssen mit Boden- und Wandankerwinkeln befestigt werden)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitenhöhe:   45 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennbreite: 300 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett mit allen Verbindungsstücken, Schutzkappen und Befestigungsteilen wie Stahlspreizdübel und Schrauben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Steigetrasse, Nennbreite: 300 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937197" RNoPart="0050">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C - Profilschienen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Schlaufenlochung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 35 / 18 mm, liefern und in Teillängen als </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigetrasse montieren, einschließlich sämtlichem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klein- und Befestigungsmaterial.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">C - Profilschienen, 35 / 18 mm, feuerverzinkt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937198" RNoPart="0060">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sammelhalterung aus Kunststoff</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Wand- und Deckenbefestigung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung nach örtlicher Besichtigung einschließlich systembedingtem Zubehör, Befestigung mit zugelassenen  und geprüften Metalldübeln/Schrauben gemäß IfB-Zulassung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sammelhalterung aus Kunststoff</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937199" RNoPart="0070">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sammelhalterung wie vor aus Metall in Fuktionserhalt E30.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sammelhalterung wie vor aus Metall in Fuktionserhalt E30</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937200" RNoPart="0080">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sammelhalterung wie vor aus Metall bis 30 Leitungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sammelhalterung wie vor aus Metall bis 30 Leitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937201" RNoPart="0090">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Panzerrohr, starr, M 16,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innen und außen glatt, liefern und als Schutzrohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Teillängen aP montieren mit allem systemge-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bundenem Zubehör, einschl. sämtl. Klein- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmaterial.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Panzerrohr, starr, M 16</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937202" RNoPart="0100">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Panzerrohr, starr, M 25,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">s.w.v. beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Panzerrohr, starr, M 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937203" RNoPart="0110">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Panzerrohr, flex., M 25,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">s.w.v. beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Panzerrohr, flex., M 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937334" RNoPart="06">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Fräs-, Stemm- und Bohrarbeiten</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1937335">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Durchbruchs- und Schlitzarbeiten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bedingt durch eventuelle Änderungen kann es sein, daß Durchbrüche und Wandschlitze erforderlich werden. Die Durchbruchs- und Schlitzarbeiten sind vor Beginn mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrlöcher bis DN 25 werden nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Stemm- und Fräswerkzeug ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. Bohrungen sind auch anzuzeichnen und nach Kabelverlegearbeiten zu verschlissen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Durchbruchs- und Schlitzarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937336" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchbruch, 10 x 10 cm, durch Stahlbetondecke,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stärke bis 24 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Durchbruch, 10 x 10 cm, durch Stahlbetondecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937337" RNoPart="0020">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchbruch, 10 x 10 cm, durch Mauerwerk,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stärke bis 24 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Durchbruch, 10 x 10 cm, durch Mauerwerk</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937338" RNoPart="0030">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrloch für Rohr DN 50, durch Stahlbeton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stärke bis 24 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bohrloch für Rohr DN 50, durch Stahlbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937339" RNoPart="0040">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrloch für Rohr DN 100, durch Stahlbeton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stärke bis 24 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bohrloch für Rohr DN 100, durch Stahlbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937340" RNoPart="0050">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Mauerwerk,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fräsen, ca. 3 x 2,5 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Mauerwerk 3 x 2,5 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937341" RNoPart="0060">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Mauerwerk,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fräsen, bis ca. 5 x 2,5 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Mauerwerk 5 x 2,5 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937342" RNoPart="0070">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Mauerwerk,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fräsen, bis ca. 8 x 2,5 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Mauerwerk 8 x 2,5 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937343" RNoPart="0080">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fräsen, bis ca. 3 x 2,5 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Beton 3 x 2,5 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937344" RNoPart="0090">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fräsen, bis ca. 5 x 2,5 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschlitz in Beton 5 x 2,5 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937209" RNoPart="07">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzmaßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937210" RNoPart="0010">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wanddurchbruch bis 20 x 10 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit nicht brennbaren, asbestfreien Material der Feuerwiderstandsklasse F90 feuerbeständig verschließen, komplett mit allen dazugehörigen Nebenarbeiten wie einlegen der Leitungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wanddurchbruch bis 20 x 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937211" RNoPart="0020">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrungen bis DN 50</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit innenliegenden Leitungen, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bohrungen bis DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937212" RNoPart="0030">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzsteine</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">200 x 130 x 50mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorgeformte Brandschutzsteine zur Durchführung von Kabeln sowie brennbaren und nicht brennbaren Rohren</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungen: Z-19.53-2362, Z-19.53-2423, Z-19.53-2431</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 4.4 g/l</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Max. Wandöffnung (BxH): 1000 x 1000 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplantes Fabrikat: Hilti CFS-BL P</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzsteine</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937213" RNoPart="0040">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzhülse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 113mm, Länge 315mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchführung für stark genutzte Kabel mit optimaler Kontrolle der Luftdurchströmung</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse (EN 13501-1): E</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Produktklasse: Ultimate</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anwendungstemperatur - Bereich: -5 - 50 °C</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplantes Fabrikat: Hilti CFS-SL GA</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzhülse</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937214" RNoPart="08">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1937215">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Anschlussarbeiten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für andere Gewerke wie z.B. Türen, Sonnenschutz, Heizungs-, Sanitär- und Raumlufttechnik sind Anschlüsse auszuführen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Massen für diese Leitungen sind in dem Untertitel "Kabel und Leitungen" sowie "Verteilungen" enthalten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Anschlussarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937216" RNoPart="0010">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Geräten, 3-polig bis 3 kVA.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Geräten, 3-polig bis 3 kVA</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937217" RNoPart="0020">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Geräten, 5-polig bis 10 kVA.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Geräten, 5-polig bis 10 kVA</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937218" RNoPart="0030">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Geräten, 5-polig bis 25 kVA.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Geräten, 5-polig bis 25 kVA</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937219" RNoPart="0040">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen eines Fühlers bis 5 Drähte.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen eines Fühlers bis 5 Drähte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937220" RNoPart="0050">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Raumthermostat 230V - Nur Spannungsversorgung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Raumthermostat 230V - Nur Spannungsversorgung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937221" RNoPart="0060">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Oberlicht-Motor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Oberlicht-Motor</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937222" RNoPart="0070">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen der Sonnenschutzantriebe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen der Sonnenschutzantriebe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937223" RNoPart="09">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Beleuchtungsanlagen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937324" RNoPart="0010">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED-Einbauleuchte </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen.  Die prismierte PMMA-Oberfläche des optischen Systems wirkt entblendend. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) &lt; 19. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 3000 cd/m2 für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 8 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungslichtstrom 2600 lm - 4400 lm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsleistung 18,2 W - 31 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 154 lm/W. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra &gt; 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Rahmen aus Aluminium, rückseitiger Leuchtenkörper aus Stahlblech. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 620 mm x 620 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leuchtenhöhe 29 mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse (EN 61140): I, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (DIN EN 60529): IP20, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüftemperatur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 2,3 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit externem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabr.: TRILUX / Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">LED-Einbauleuchte </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937325" RNoPart="0020">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED-Feuchtraumleuchte IP 66 </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Mit einer prismierten, lichttechnisch wirksamen, transluzenten PC-Abdeckwanne, direkt strahlend. Mit symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil. Aufteilung des Leuchten-Lichtstroms Indirekt-/Direktanteil 85% / 15%. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungslichtstrom 8000 lm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsleistung 51 W, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">maximale Leuchten-Lichtausbeute 157 lm/W.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra &gt; 80. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus PC. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leuchtenkörper farblos / transparent. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße (L x B): 1552 mm x 102 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leuchtenhöhe 91 mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse (EN 61140): I, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (DIN EN 60529): IP66, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüftemperatur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis 35 °C. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 2,8 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabr.: TRILUX / AragFHE 15 PXW 80-840 ET PC</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">LED-Feuchtraumleuchte IP 66 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937326" RNoPart="0030">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzelleuchte als Wandanbauleuchte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Wandmontage in Innenräumen. Der opale PMMA-Diffusor ist flächenbündig eingesetzt. Die direkte Lichtaustrittsöffnung, bei Nennmontage unten, streut ein attraktives Streiflicht auf die Befestigungsoberfläche. Bemessungslichtstrom 2310 lm, Bemessungsleistung 15 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra &gt; 80. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalelemente aus Aluminiumstrangpressprofil, Kopfstücke aus Kunststoff (PMMA). Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße (L x B): 846 mm x 60 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leuchtenhöhe 75 mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse (EN 61140): I, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (DIN EN 60529): IP20, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüftemperatur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C . </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 2,9 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der netzseitige Anschluss erfolgt mittels 5-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm2 . Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabr.: TRILUX / FN5WI-80-DL-21/21-840DD2-01</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einzelleuchte als Wandanbauleuchte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937327" RNoPart="0040">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED-Pendelleuchte. Direkt-indirekt strahlend. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtkanal aus Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite. Oberfläche weiß lackiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Direktanteil über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärke- verteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR&lt;19).   </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Microprismenoptik aus Spezialacrylglas mit optimierter Blendungsbegrenzung  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit max. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtemperatur 4000K, oder Tunable White (2700-6500K). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbwiedergabe CRI&gt;80, CRI&gt;90 oder Full Spectrum. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung mit transparent ummantelter Zuleitung. Lackierung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baldachin passend Leuchtenkörper. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabr.: Lightnet /  Matrix-RX </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LRXOWL-840M-L1475-A</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">LED-Pendelleuchte. Direkt-indirekt strahlend. </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937328" RNoPart="0050">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Quadratisches Deckeneinbaudownlight </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Aluminiumdruckguss mit weiß Pulverbeschichtung (RAL 9016) und schwarz Reflektor; LED 4W; Abmessung 70mm x 45mm; Deckenausschnitt von 62mm x 37mm mit schmalem Einbaurahmen; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CCT 4000K bei einer LED Leistung von 510lm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; nach einer Lebensdauer von 50000h min. 80% des Lichtstroms </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15° Abstrahlwinkel; nach DIN EN 12464-1 (UGR&lt;19); Gehäuseschutzart nach DIN EN 60529 (IP20)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gepl. Fabr.: Neko /  FUSION G2 FF2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FF2G2-9401504D-BB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabr./Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	                   (vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Quadratisches Deckeneinbaudownlight </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937244" RNoPart="10">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Blitzschutz- und Erdungsanlagen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937245" RNoPart="0010">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleichsschiene, Kontaktleiste aus vernickeltem Messing, Reihenklemme aus galvanisch verzinktem Stahl, schlagfeste Kunststoffabdeckung mit Anschlussmöglichkeiten für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">7 Leitungen		2,5 bis 25 mm²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Leitungen		25 bis 29 mm²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Flachleiter		30 x 3,5 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleichsschiene</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937246" RNoPart="0020">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Banderdungsschelle 3/8-6 Zoll, Schellenkörper, Schauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Banderdungsschelle 3/8-6 Zoll</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937247" RNoPart="0030">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdungsschelle 1-2 Zoll, einschließlich Klemmschrauben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdungsschelle 1-2 Zoll</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937248" RNoPart="0040">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdungsschelle 1/4-1 Zoll, einschließlich Klemmschrauben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdungsschelle 1/4-1 Zoll</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937249" RNoPart="0050">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdungskabel NYM-J 1x4 mm².</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdungskabel NYM-J 1x4 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937250" RNoPart="0060">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdungskabel NYM-J 1x6 mm².</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdungskabel NYM-J 1x6 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937251" RNoPart="0070">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdungskabel NYM-J 1x16 mm².</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdungskabel NYM-J 1x16 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1937252" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_1937268" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Brandmeldeanlage (Hausalarm)</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937269" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandmeldezentrale Erweiterung für 2 Loops</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die vorhandene Brandmelderzentrale muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen, insbesondere:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">EN 54 Teil 2 und Teil 4</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">DIN VDE 0833</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und muss um die Melder in der Mensa und Nebenräume erweitert werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu sind entsprechende Karten für die Erweiterung einzubauen und die Anlage entsprechend zu programmieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die vorhandene Brandmeldezentrale ist eine</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Esser IQ8Control M</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandmeldezentrale Erweiterung für 2 Loops</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937271" RNoPart="0020">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handmelder "Hausalarm"</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dieser manuelle Melder dient zur Auslösung eines Brandalarms oder einer Gefahrenmeldung. Er befindet sich in einem roten, schlagfesten Gehäuse und ist für den Anschluss an Ring- und/oder Stichleitungen geeignet.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Merkmale:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzgehäuse: Rotes, schlagfestes Gehäuse gemäß DIN 14655</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Elektronik: Geschützte Elektronik sorgt für hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit und Korrosion</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Prüfverfahren: Der Melder kann ohne Bedienungshandlungen an der Zentrale geprüft werden; bei Inspektion bleibt die Funktionalität der übrigen Melder gewährleistet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ruheblinken: Das Ruheblinken des Melders ist softwareseitig abschaltbar</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Leitungslänge: Bei maximal 126 einzelnen adressierten Elementen sind Leitungslängen bis zu 3.300 Metern pro Netz möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Netzanschluss: Direkt am Melder kann ein Netzabzweig angeschlossen werden</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb: Kompatibel mit Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm, Übernahme vorhandener Leitungen möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlusstrenner: Integrierter Kurzschlusstrenner unterstützt die Funktion „Turbo-Isolator“ für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der Ringleitungsversorgten Alarmtongeber, entsprechend den Anforderungen der Richtlinie MLAR 2005</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Normen: EN 54-11</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Verträglichkeit: 50 V/m</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: FDnet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Blau</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (H x B x T): ca. 135 mm x 135 mm x 44 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anzeige: LED (orange)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatztemperatur: -25 °C bis +70 °C</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtebereich bei T &lt; 34°C: bis zu 100 % relative Luftfeuchtigkeit</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP44/IP64 gemäß EN 60529</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Handmelder "Hausalarm"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937272" RNoPart="0030">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzglasscheiben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Handfeuermelder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit AP- Gehäuse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Beschriftungsschild</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzglasscheiben </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">für Druckknopfmelder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937273" RNoPart="0040">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenschema</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hinter Glas</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß zuvor beschriebener Normen- Richtlinien.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenschema</span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">hinter Glas</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937274" RNoPart="0050">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Melderparallelanzeige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit roter Signalisierung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Beschriftungsschild</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">passend zu Breitbandrauchmelder</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Melderparallelanzeige</span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">mit roter Signalisierung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937275" RNoPart="0060">
                    <Qty>17.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breitband-Rauchmelder</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dieser Rauchmelder dient der sicheren Erkennung des gesamten Rauchspektrums aller Brandarten und ist für den Einsatz in Ring- und/oder Stichleitungen geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der Norm EN 54-7 und bietet eine intelligente Branderkennung mit integrierten Detektionsalgorithmen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Merkmale:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Detektionsprinzip: Hochentwickelte, anwendungsspezifische Algorithmen zur Erkennung verschiedener Brandarten; Unterdrückung von Täusch- und Störgrößen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatzbedingungen: Parametrierbare Detektionsparameter für unterschiedliche Umgebungsbedingungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrenstufen: Fünf differenzierte Gefahrenstufen ermöglichen abgestufte Maßnahmen bei Alarmauslösung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlusstrenner: Integrierter Kurzschlusstrenner unterstützt die Funktion „Turbo-Isolator“ für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber, entsprechend den Vorgaben der Richtlinie MLAR 2005</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchteschutz: Vollständiger Feuchteschutz im Gehäuse sorgt für hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Design: Vollständig abgedeckter Sockel verhindert sichtbare Schmutzränder beim Austausch des Melders</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Frei parametrierbarer Ausgang: Anschlussmöglichkeit für externe Ansprechindikatoren oder Steuermodule</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Leitungslänge: Bei maximal 126 einzelnen adressierten Elementen sind Leitungslängen bis zu 3.300 Metern pro Netz möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Netzanschluss: Direkt am Melder kann ein Netzabzweig angeschlossen werden</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb: Kompatibel mit Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm, Übernahme vorhandener Leitungen möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung und Austausch: Mit einem Prüfpflücker bis zu einer Höhe von 8 Metern prüfbar und austauschbar, ohne Gerüst oder Leiter</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ruheblinken: Das Ruheblinken ist softwareseitig abschaltbar</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Normen: EN 54-7</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Verträglichkeit: 50 V/m</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: FDnet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Weiß (RAL 9010)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (Durchmesser x Höhe): ca. 100 mm x 55 mm inklusive Sockel</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anzeige: Rote LED (Statusanzeige)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatztemperatur: -10 °C bis +60 °C</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtebereich bei T &lt; 34°C: bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP43 (IP44 mit FDBZ295 gemäß EN 60529)</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Breitband-Rauchmelder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937276" RNoPart="0070">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder für Zwischendecken</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dieser Rauchmelder ist für den Einsatz in Ring- und/oder Stichleitungen konzipiert und gewährleistet eine zuverlässige Erkennung aller Brandarten durch eine intelligente Branderkennung mit integrierten, anwendungsspezifischen Detektionsalgorithmen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen und Funktionen:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Detektionsprinzip: Hochentwickelte, anwendungsspezifische Algorithmen zur Erkennung verschiedener Brandarten; Unterdrückung von Täusch- und Störgrößen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatzbedingungen: Parametrierbare Detektionsparameter für unterschiedliche Umgebungsbedingungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrenstufen: Vier differenzierte Gefahrenstufen ermöglichen das Auslösen abgestufter Maßnahmen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlusstrenner: Integrierter Kurzschlusstrenner unterstützt die Funktion „Turbo-Isolator“ für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber, entsprechend den Vorgaben der Richtlinie MLAR 2005</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchteschutz: Vollständiger Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen sorgt für hohe Resistenz im Einsatz</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Design: Vollständig abgedeckter Sockel verhindert sichtbare Schmutzränder beim Austausch des Melders</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Frei parametrierbarer Ausgang: Anschlussmöglichkeit für externe Ansprechindikatoren oder Steuermodule</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Leitungslänge: Bei maximal 126 einzeladressierten Elementen sind Leitungslängen bis zu 3.300 Metern pro Netz möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Netzanschluss: Direkt am Melder kann ein Netzabzweig angeschlossen werden</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb: Kompatibel mit Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm, Übernahme vorhandener Leitungen möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung und Austausch: Mit einem Prüfpflücker bis zu einer Höhe von 8 Metern prüfbar und austauschbar, ohne Gerüst oder Leiter</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ruheblinken: Das Ruheblinken ist mittels Softwareprogrammierung abschaltbar</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Normen: EN 54-7</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Verträglichkeit: 50 V/m</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: FDnet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Weiß (RAL 9010)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (Durchmesser x Höhe): ca. 100 mm x 55 mm inklusive Sockel</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anzeige: Rote LED (Statusanzeige)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatztemperatur: -10 °C bis +60 °C</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtebereich bei T &lt; 34°C: bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP43 (IP44 mit FDBZ295 gemäß EN 60529)</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder für Zwischendecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937277" RNoPart="0080">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Meldersockel </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Meldersockel ist geeignet zur Aufnahme aller punktförmigen Melder und Alarmtongeber. Er besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist geeignet für die Auf- bzw. Unterputz- Leitungsführung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Anschaltung des Brandmeldekabels erfolgt über schraubfreie Klemmtechnik. Es besteht die Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferbar in allen RAL-Farben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: 			weiß, RAL9010,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen D x H: 	100 x 22 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart:		IP 44,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussklemme: 	0,2 bis 1,5 qmm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Meldersockel (adressiert)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937278" RNoPart="0090">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Signalsockel</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Signalgeber dient der akustischen Zusatzalarmierung in Brandmeldeanlagen und besteht aus einem Signalsockel sowie einem Aufnahmegehäuse für einen Brandmelder. Die Ansteuerung erfolgt durch den Melder.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen und Funktionen:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Signalaufbau: Der Signalsockel enthält den akustischen Signalgeber und eine Aufnahme für einen Brandmelder</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Tonarten: Mindestens 11 auswählbare Tonarten, inklusive #Evakuierung# nach DIN 33404-3</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Alarmarten: Individuell getrennte Tonsignale für #Voralarm# und #Hauptalarm# sind wählbar</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Lautstärke: Konfigurierbare Lautstärke in zwei Stufen, abhängig von der Tonart, bis zu 88 dBA</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Synchronisation: Alle Alarmgeräte werden automatisch synchronisiert, um eine einheitliche akustische Signalisierung zu gewährleisten</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb: Der Signalsockel kann in Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden, Übernahme vorhandener Leitungen möglich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Unterstützung "Turbo-Isolator": Der Brandmelder im Sockel unterstützt die Funktion „Turbo-Isolator“ für eine unterbrechungsfreie Alarmierung gemäß den Vorgaben der Richtlinie MLAR</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Normen: EN 54-3</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: FDnet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Reinweiß (RAL 9010)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (L x B x H): ca. 153 mm x 93 mm x 27 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatztemperatur: -25 °C bis +70 °C</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtebereich: Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP43</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl Töne: 11 verschiedene, inklusive #Evakuierung# nach DIN 33404-3</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schallpegel: Bis zu 88 dBA</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Signalsockel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937279" RNoPart="0100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ein-/Ausgabebaustein</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Baustein dient der Steuerung und Überwachung von Betriebsmitteln in Brandmeldeanlagen und wird inklusive Gehäuse geliefert. Er ist für den Einsatz in Leitungsnetzen mit oder ohne statischen Schirm geeignet, wobei eine Übernahme vorhandener Leitungen möglich ist.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionen und Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse: </span>
                                </p>
                              </li>
                              <ul style="list-style:disc;">
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">4 Kontakteingänge für Zustands- bzw. Alarmmeldungen</span>
                                  </p>
                                </li>
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">4 potenzialfreie Relaisausgänge zur individuellen Steuerung von Betriebsmitteln</span>
                                  </p>
                                </li>
                              </ul>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Konfiguration: </span>
                                </p>
                              </li>
                              <ul style="list-style:disc;">
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Ein- und Ausgänge sind unabhängig voneinander über die Brandmeldezentrale (BMZ) konfigurierbar</span>
                                  </p>
                                </li>
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Eingänge können auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht werden</span>
                                  </p>
                                </li>
                              </ul>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anzeige: </span>
                                </p>
                              </li>
                              <ul style="list-style:disc;">
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">4 integrierte LEDs je Eingang/Ausgang zur Anzeige des Betriebszustands</span>
                                  </p>
                                </li>
                              </ul>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb: </span>
                                </p>
                              </li>
                              <ul style="list-style:disc;">
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Baustein kann in Leitungsnetzen mit oder ohne statischen Schirm betrieben werden, Übernahme vorhandener Leitungen möglich</span>
                                  </p>
                                </li>
                              </ul>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzfunktion: </span>
                                </p>
                              </li>
                              <ul style="list-style:disc;">
                                <li>
                                  <p style="text-indent:-13pt;margin-left:36pt;">
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Integrierter Kurzschlusstrenner unterstützt die Funktion „Turbo-Isolator“ für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäß den Vorgaben der Richtlinie MLAR</span>
                                  </p>
                                </li>
                              </ul>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Normen: EN54-17, prEN54-18</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Verträglichkeit: 50 V/m</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: FDnet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Weiß (RAL 9010)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (L x B x H): ca. 130 mm x 90 mm x 20 mm (ohne Gehäuse)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einsatztemperatur: -25 °C bis +60 °C</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtebereich: Bis zu 100 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Gehäuse)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP30; mit Gehäuse IP54 (FDCH291), IP65 (FDCH292)</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ein-/Ausgabebaustein</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937280" RNoPart="0110">
                    <Qty>23.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Resopal-Brandmelderbeschriftung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rund. Graviert, in den Farben weiß auf rotem Hintergrund. Für Melder ab einer Höhe von 6 m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe des Schildes gemäß DIN 1450 und Vorgabe der TAB der zuständigen Feuerwehr. Feste dauerhafte Montage neben Melder. Einschließlich Klein-, Befestigungs- und Systemzubehör.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Parallelanzeige für Melder in Zwischendeckenbereichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Melderbeschriftung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937281" RNoPart="0120">
                    <Qty>23.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Resopal-Brandmelderbeschriftung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rechteckig. Graviert, in den Farben weiß auf rotem Hintergrund. Größe des Schildes gemäß DIN 1450 und Vorgabe der TAB der zuständigen Feuerwehr. Einschließlich Klein-, Befestigungs- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Systemzubehör Für Bus-Koppler und Sondermelder.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elementebeschriftung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937282" RNoPart="0130">
                    <Qty>1150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitung  4x2x0,8 rot E30</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitung  4x2x0,8 rot E30</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937329" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">ELA-Anlage</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937330" RNoPart="0010">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelkammerlautsprecher, a/b</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">passend zu vorhandener Anlage Dynacord Promatrix,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6 W, Rund, weiß, Einbau mit 100 V-Übertrager, hoher Wirkungsgrad, mit Hochleistungs - Breitband - Lautsprecherchassis, Leistung 2 x 6 Watt, Frequenzbereich 316...20000 Hz, Anpassübertrager 6/1,5/0,75 Watt, Schalldruckpegel bei 6W / 1W 95/87 dB</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser: 220 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Tiefe: 95 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Doppelkammerlautsprecher, a/b</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937331" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten und Programmieren der Bestandsanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbringung der neuen Lautsprecher in bestehende Loops.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten und Programmieren der Bestandsanlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937332" RNoPart="0030">
                    <Qty>520.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 4x2x0,8,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmeldeleitungen J-H(St)H 4x2x0,8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937303" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Datenübertragungsnetze</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937304" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Serverschrank 12HE als Wandschrank, komplett bestückt mit Kaltgerätesteckerleiste, Montagerack, Lüfter, Erdungsschiene, Kabelhaltern und Sockel.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Serverschrank</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937305" RNoPart="0020">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">19“ Patchpanel 24 Ports RJ45-CAT.6A</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">19“ Patchpanel 24 Ports </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937306" RNoPart="0030">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">19“ Querrangierfeld 1 HE</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">19“ Querrangierfeld 1 HE</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937307" RNoPart="0040">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungs-Steckdosenmodul</span>
                              <span style="font-family:Helvetica;background:#FFFFFF;"> für 19"-Einbaugehäuse, 5-fach, mit Ableitern der Anforderungsklasse D</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungs-Steckdosenmodul</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937308" RNoPart="0050">
                    <Qty>950.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenleitung Cat.7 Duplex 1000 MHz S/FTP.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Datenleitung Cat.7 Duplex</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937309" RNoPart="0060">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenanschlussdose u.P. RJ45 Cat.6A 2-Port, passend zum Schalterprogramm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Datenanschlussdose u.P. RJ45 Cat.6A 2-Port</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937333" RNoPart="0070">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenanschlussdose a.P. RJ45 Cat.6A 2-Port, passend zum Schalterprogramm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Datenanschlussdose a.P. RJ45 Cat.6A 2-Port</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1937310" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">459 Sonstige Maßnahmen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_1937311" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1937312">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Stundenverrechnungssätze</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Stundenverrechnungssätze sind als Mittellohn der auf der Baustelle voraussichtlich tätigen gewerblichen Arbeitnehmer einschließlich aller Gemeinkostenzuschläge zu kalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Anmeldung und Genehmigung durchgeführt werden. Qualifikationen des Ausführenden müssen dem erforderlichen Leistungsumfang entsprechen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und den Bestimmungen der Stundenlohnabrech-nungsvorschriften. VOB/B §2 Nr.3 findet für die Stundenlohnarbeiten keine Anwendung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lohnzettel sind spätestens wöchentlich unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen (siehe auch VOB).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitbeschreibung Stundenverrechnungssätze</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1937313" RNoPart="0010">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lohnstunden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Mittellohn (Facharbeiter bis Helfer/Lehrling)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. sämtlicher Zuschläge wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungszeitraum: Dauer der Bauzeit gemäß Terminplan.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Lohnstunden als Mittellohn</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937314" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Sonstige Maßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937315" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werk- und Montageplanung, Leistungsumfang ge-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mäß VOB.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Werk- und Montageplanung ist rechtzeitig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(mind. 3 Wochen) vor Beginn der Arbeiten zur Prü-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fung einzureichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Werk- und Montageplanung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937316" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Dokumentation, mitzuliefernde Unterla-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gen, Leistungsumfang gemäß VOB.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind mindestens drei Wochen vor</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Anmeldung der VOB-Abnahme durch den AN in 1-facher Form als Prüfexemplar beim AG einzureichen. Anschließend sind die Unterlagen zu überarbeiten und zur VOB-Abnahme beim AG abzugeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Technische Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1937317" RNoPart="0030">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pauschale für die Sachverständigenabnahme der vorgenannten Anlagen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pauschale für die Sachverständigenabnahme</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1937318" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsarbeiten Elektrotechnische Anlagen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1937319" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Jährliche Wartung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß AMEV und vorzulegender Intervallliste.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 2x Jahr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Preisbindung für die Dauer der Gewährleistung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Der Auftragnehmer hat die Anlagen für die Dauer der Verjährungsfrist für die Aufrechterhaltung sämtlicher Gewährleistungsansprüche zu warten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Er ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der Wartung diejenigen Instandsetzungsarbeiten auszuführen, bei denen der Listenpreis der gelieferten Ersatzteile insgesamt €25,-- je</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wartung und Anlage nicht übersteigt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Der Zeitpunkt der Durchführung der Wartungsarbeiten ist mit dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Die Wartung ist innerhalb der betriebsüblichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitszeit durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Der Auftragnehmer ist auch außerhalb der regelmäßigen Wartungstermine verpflichtet, Störungen die Sicherheit oder den Betrieb der Anlagen gefährden oder ausschließen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Aufforderung zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Er hat die Instandsetzungsarbeiten unverzüglich durchzuführen und zwar: Innerhalb und außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Der EP ist für ein Jahr anzubieten, der GP gilt für die 4-jährige Gewährleistung gemäß VOB.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Jährliche Wartung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>